东兴发电厂

东兴发电厂，旧称大南发电厂，为一座位于台湾台东县卑南乡东兴村境内的小型水力发电厂，其引水自利嘉溪之支流大南溪下游溪水以川流式进行发电。目前由台湾电力公司东部发电厂进行管理与维护。是台湾东部地区最早的水力发电厂，也是当前全台仍在商转中最小的水力发电厂。

## 命名

<image>

东兴发电厂早期原名为“大南”水力发电厂，二战后于1945年10月，由台湾电力公司接管后仍名大南水力发电厂。后因居住在“大南”村落的原住民，于1967年至1969年连续三年之间，接连发生水、火、土灾等三次大型天然灾害，而在1969年中秋节夜晚因遭遇大火袭击，烧死大南村甚多居民；而且因村名“大南”音似“大难”，故在1969年10月5日由台东县政府正式将原大南村改村名为“东兴”，大南发电厂也因此随之更名为“东兴发电厂”，以安抚地方民心。

## 沿革

### 日治时期

东兴发电厂最早兴建于台湾日治时期1941年（昭和16年）2月12日由台湾总督府兴建，土建工程为田村组进行，压力钢管及铁制门窗为酒井铁工所负责。为当时台湾东部地区最早的水力发电设施，总发电量为250KW，称为大南发电所。

1942年底，大南发电所土建工程完工。

然而，大南发电所兴建完成时，因为自日本国内以船只运送而来的发电机组遭到盟军轰炸沉没而损失，因此当时日方决定改采用将台北龟山发电厂2号机组250KW的横轴法兰西斯式水轮发电机组移到大南发电所来进行发电，由于大南发电所本身之厂房当时已设计为安装竖轴水轮发电机之安装座，因此为安装龟山发电厂之淘汰机组，所以另于原厂房之左侧兴建一座临时厂房、导水路以及压力钢管。

1944年8月时，因受到台风侵袭，更将大南发电所上游之拦河堤堰坝体部分冲毁，再加上太平洋战争爆发，日本方面物资缺乏，使得当时无力修复坝体，仅能以临时挡土堤来拦截大南溪溪水。

大南发电所于1945年3月正式完工商转供电，为日治时期最后一间纳入台湾电力株式会社管辖的发电所。

### 战后至今

战后1945年，大南发电所由台湾电力公司接手继续进行发电业务。

1949年后因发电厂诸多设施在战时遭到炸毁，并且遭到台风侵袭，大南溪水暴涨将原250KW之发电机组冲毁，当时发电厂暂时无法发电。因此台电公司核准进行毁损设施的修复、拦河堤堰坝体修复以及发电厂扩建，于同年8月18日将原日治时期之临时厂房拆，并于原保留竖轴机组之厂房增加一座发电量400KW的机组。以及1958年时再增加一部400KW的机组，使得发电厂发电量当遇到大南溪水量丰沛之状况下能够达到800KW。

东兴发电厂因受限于大南溪的先天性环境因素，其发电量完全受天候及季节水量之控制。在丰水期若以满载运转，最高可发电900瓩（于1985年7月之最高纪录），即0.9MW；枯水期最低发电量仅为33KW（于1991年4月之纪录），最近十年年平均发电量约310万KW。

另外，由于这座老式水力发电厂发电量有限，台电公司曾一度考虑停止运转东兴发电厂，然而近几年来环保意识高涨，在加上日本311大地震导致核能电厂辐射外泄意外后，许多环保人士借此推动非核家园的活动，使得这座古老电厂虽然每年发电量少（2001年发电量283万度、2002年246万度、2003年172万度，其中91至92年因配合该厂遥控设备及主阀改善工程停机施工，致发电量遽减，近10年发电量仅占台电总体发电量约0.006%），但其存在可做为无污染电力之样本，因此台东县政府即建议台电公司将东兴发电厂转型为观光电厂供大众申请进入厂区参观。故台湾电力公司特别加以维护保存至今。2005年，列为“台东县历史建筑”。

目前东兴发电厂为台电公司旗下的台东营业区进行管理，其电厂部分原配置有12人驻厂管理与维护，后精简至5人（主任1人、运转人员4人），而2005年8月1日后改为遥控方式进行发电厂机组的开关控制，其控制中心设置在台电台东区营业处处所。因此现今发电厂内仅驻厂一名保全，其余人员撤离至台东区营业处，发电厂遥控也改由配电调度中心（DDCC）之人员进行监管。

目前，因苏迪勒台风侵袭后，导致发电厂拦河堤堰构造部分受损，而台电方面也借此进行拦河堤堰排砂门与取水口闸门自动化遥控之工程，因此未来东兴发电厂之拦河堤堰也将改为全面自动化遥控控制闸门之开关。

2020年起东兴发电厂资产由台东区营业处移拨花莲县的东部发电厂，成立东部发电厂东兴机组，并在东部发电厂花莲市的遥控中心设有远端监控设备，然而因电厂距离遥控中心过远，因此仍委托台东区营业处代为管理营运。

## 设施

东兴发电厂为一座小型川流式水力电厂，发电厂之水头来源为大南溪上游处建有一座小型拦河堰，再以拦河堰截取之溪水由堤堰旁的电厂进水口导流入长283米的头水隧道进入发电厂中的发电机组进行发电。

东兴发电厂之发电机组丰水期时将运转两座机组，发电量为800KW。枯水期时将运转一座机组，发电量为400KW。

其发电后之电力3300伏特（V）经开关厂变压为11.4千伏（kV）后以专用之输电线路（东兴线）传送至卑南变电所（PS）再供应至一般家庭。而发电厂如遇到停机部分，其电厂内所需之电力则由卑南变电所向一般家庭供电之供电线路（东武线）提供。

### 机组

#### 商转中

名称｜发电机型号｜水轮机型号｜机组数量｜发电方式｜有效落差（米）｜单一机组用水量（CMS）｜容量（MW）｜位置｜商转日期｜状态

一号机｜日本明电舍株式会社500KVA交流式同步发电机｜日本东京电业原动机械所制450KW竖轴法兰西斯式水轮机｜1｜川流式｜17｜3.0CMS｜0.4MW｜台东县卑南乡大南溪上游｜1949年8月18日｜商转中

二号机｜日本明电舍株式会社500KVA交流式同步发电机｜日本东京电业原动机械所制450KW竖轴法兰西斯式水轮机｜1｜川流式｜17｜3.0CMS｜0.4MW｜台东县卑南乡大南溪上游｜1958年12月31日｜商转中

#### 已汰除

名称｜发电机型号｜水轮机型号｜机组数量｜发电方式｜有效落差（米）｜单一机组用水量（CMS）｜容量（MW）｜位置｜商转日期｜状态

一号机｜美国西屋公司3相交流250 KW发电机一部｜美国S. Morgan Smith Co.横轴法兰西式水轮机｜1｜川流式｜17｜0.25MW｜台东县卑南乡大南溪上游｜1942年3月｜已拆除

### 管理

- 电厂名称：东部发电厂东兴机组
- 管理单位：台湾电力公司东部发电厂
- 厂内编制：1人（厂区由东部发电厂远端遥控，仅驻厂保全一员）

### 设施

- 厂房类型：半地下式（占地87.75平方米）
- 取水来源：大南溪-利嘉溪支流
- 设计水头：17
- 前池：长29.7米、宽10米
- 压力钢管：两条，长20.67米，内径1.3米，厚9毫米

## 图集

### 导水设施

<image>

- 发电厂拦河堤堰

<image>

- 发电厂取水口

<image>

- 头水隧道出口

<image>

- 前池，图中为停机状态，故无蓄水

<image>

- 发电厂压力钢管近观

<image>

- 发电厂压力钢管远观

### 入口

<image>

- 入口吊桥

<image>

- 发电厂大门

<image>

- 厂房名牌

### 厂房

<image>

- 东兴发电厂的标题

<image>

- 厂房外观，日治时期使用至今

### 发电机组

<image>

- 水轮机地下室

<image>

- 水轮机1号机铭牌，类似于身份证

<image>

- 1号水轮机

<image>

- 水轮机2号机铭牌，类似于身份证

<image>

- 2号水轮机

<image>

- 发电机厂房

<image>

- 1号发电机

<image>

- 2号发电机

<image>

- 发电后的的开关厂

## 基本资料

- 官方名称：台湾电力公司东兴发电厂
- 说明：东兴发电厂厂房外标题
- 谚文：Taiwan
- 坐标：22
- 坐标：45
- 坐标：56
- 坐标：N
- 坐标：121
- 坐标：01
- 坐标：41
- 坐标：E
- 坐标：type:landmark
- 坐标：inline,title
- 国家：中华民国（台湾）
- 运营范围：台东县卑南乡境内
- 现况：运转中
- 始建时间：1941年（日治时期兴建）
- 启用时间：1942年底
- 持有单位：台湾电力公司
- 运营单位：台湾电力公司东部发电厂
- 建造者：东台湾电气兴业株式会社
- 水力发电形式：川流式水力发电
- 取水来源：大南溪（利嘉溪支流）
- 发电机型号：美国西屋公司3相交流250 KW发电机一部（旧）、日本明电舍株式会社500KVA竖轴发电机两部（新）
- 水轮机型号：美国S. Morgan Smith Co.横轴法兰西式水轮机（旧）、日本东京电业原动机械所两部450KW竖轴单轮单流涡卷式水轮机（新）
- 厂房类型：半地下式
- 压力钢管：两条，长20.67米，内径1.3米，厚9毫米
- 水头高度：有效落差17米
- 用水量：单部：3.0CMS、两部：6.42CMS
- 额定容量：0.9MW
- 年发电量：每年约283万度