美国线规

<image>

美国线规（American wire gauge），缩写为AWG，是一种区分导线直径的标准，又被称为Brown & Sharpe线规。这种标准化线规系统于1857年起在美国开始使用。

钢铁工业使用不同的线规，所以下述内容并不适用于钢丝。

## 简介

数字代表相同面积下，能塞进的AWG线数目。线规数字越小，表示线材直径越粗，所能承载的电流就越大；反之，线规数字越大，表示线材直径越细，所能承载的电流就越小。

AWG表适用于单根、实心、圆形的导线。双绞线的AWG值由所有导线的总横截面积决定，并且由于双绞线之间总是有一些空隙，导致相同的AWG值双绞线的直径总是略大于单根导线的直径。

AWG数值应作为基本数值标注于数据线上。例如，组网使用的五类非屏蔽双绞线一般使用AWG 24的线材，而SATA线一般是AWG 26线材。

英国和美国使用线号标记法。线号又称线规（wire gauge），按0、 1、 2、 3......数码顺序表示，数码越大，线材越细。300年前，轧制和挤压尚未诞生，还是用锻造制备线坯。当年的测量工具也很粗糙，在这情况下以拉制的次数作为线材粗细的标志。每拉一次增加一号，线坯则为0号。因为有众多作坊，其工艺又各不相同，于是出现了众多的线号标准。经过300年的淘汰、兼并和变迁，有的国家就改为直径计量，但线号标记法于英国和美国就沿用至今。现今常使用的是美国线规（AWG）、伯明翰线规（BWG）和英帝国标准线规（SWG）。

## 计算公式

定义直径0.005英寸为AWG 36，直径0.46英寸为AWG 0000。从AWG 36至AWG 0000等比共计40个值。可以根据如下公式计算出每种AWG值的实际直径：

$$D_n = 0.005~\mathrm{inch} \times 92 ^ \frac{36-n}{39}$$

或者

$$D_n = 0.005~\mathrm{mm} \times 25.4 \times 92 ^ \frac{36-n}{39}$$

n代表AWG的值。

$A_n = \frac{\pi}{4} D_n^2 = 0.000019635~\mathrm{inch}^2 \times 92 ^ \frac{36-n}{19.5}$.

从直径计算AWG值可以通过如下公式：

$n=-39\log_{92} \left( \frac{D_{n}}{0.005~\mathrm{inch}} \right)+36$

AWG 00，AWG 000，AWG 0000的n分别使用-1，-2，-3。

## AWG尺寸对照表

表格中的数据包括各种导线的阻抗和允许电流大小（安培）。表中的直径数值适用于实心电线。双绞线应当根据铜线横截面面积进行计算。下面的表格适用于直流情况，或者频率小于等于60赫兹的情况，也没有考虑集肤效应。

AWG｜直径｜直径之倒数(无绝缘时，单位长度可排下之线数) (说明1)｜截面积｜铜线

铜阻抗｜用不同额定温度的绝缘物质，在室温 20℃ 下之载流量 (容许电流)， 16 AWG 及以下指设备中的单线(未集束):｜熔断电流(说明2)

60 °C｜75 °C｜90 °C｜Preece｜Onderdonk

(in)｜(mm)｜(per in)｜(per cm)｜(kcmil)｜(mm2)｜(mΩ/m)｜(mΩ/ft)｜(A)｜~10 s｜1 s｜32 ms

0000 (4/0)｜0.4600｜11.684｜2.17｜0.856｜212｜107｜0.1608｜0.04901｜195｜230｜260｜3.2 kA｜33 kA｜182 kA

000 (3/0)｜0.4096｜10.405｜2.44｜0.961｜168｜85.0｜0.2028｜0.06180｜165｜200｜225｜2.7 kA｜26 kA｜144 kA

00 (2/0)｜0.3648｜9.266｜2.74｜1.08｜133｜67.4｜0.2557｜0.07793｜145｜175｜195｜2.3 kA｜21 kA｜115 kA

0 (1/0)｜0.3249｜8.251｜3.08｜1.21｜106｜53.5｜0.3224｜0.09827｜125｜150｜170｜1.9 kA｜16 kA｜91 kA

1｜0.2893｜7.348｜3.46｜1.36｜83.7｜42.4｜0.4066｜0.1239｜110｜130｜145｜1.6 kA｜13 kA｜72 kA

2｜0.2576｜6.544｜3.88｜1.53｜66.4｜33.6｜0.5127｜0.1563｜95｜115｜130｜1.3 kA｜10.2 kA｜57 kA

3｜0.2294｜5.827｜4.36｜1.72｜52.6｜26.7｜0.6465｜0.1970｜85｜100｜115｜1.1 kA｜8.1 kA｜45 kA

4｜0.2043｜5.189｜4.89｜1.93｜41.7｜21.2｜0.8152｜0.2485｜70｜85｜95｜946 A｜6.4 kA｜36 kA

5｜0.1819｜4.621｜5.50｜2.16｜33.1｜16.8｜1.028｜0.3133｜795 A｜5.1 kA｜28 kA

6｜0.1620｜4.115｜6.17｜2.43｜26.3｜13.3｜1.296｜0.3951｜55｜65｜75｜668 A｜4.0 kA｜23 kA

7｜0.1443｜3.665｜6.93｜2.73｜20.8｜10.5｜1.634｜0.4982｜561 A｜3.2 kA｜18 kA

8｜0.1285｜3.264｜7.78｜3.06｜16.5｜8.37｜2.061｜0.6282｜40｜50｜55｜472 A｜2.5 kA｜14 kA

9｜0.1144｜2.906｜8.74｜3.44｜13.1｜6.63｜2.599｜0.7921｜396 A｜2.0 kA｜11 kA

10｜0.1019｜2.588｜9.81｜3.86｜10.4｜5.26｜3.277｜0.9989｜30｜35｜40｜333 A｜1.6 kA｜8.9 kA

11｜0.0907｜2.305｜11.0｜4.34｜8.23｜4.17｜4.132｜1.260｜280 A｜1.3 kA｜7.1 kA

12｜0.0808｜2.053｜12.4｜4.87｜6.53｜3.31｜5.211｜1.588｜20｜25｜30｜235 A｜1.0 kA｜5.6 kA

13｜0.0720｜1.828｜13.9｜5.47｜5.18｜2.62｜6.571｜2.003｜198 A｜798 A｜4.5 kA

14｜0.0641｜1.628｜15.6｜6.14｜4.11｜2.08｜8.286｜2.525｜15｜20｜25｜166 A｜633 A｜3.5 kA

15｜0.0571｜1.450｜17.5｜6.90｜3.26｜1.65｜10.45｜3.184｜140 A｜502 A｜2.8 kA

16｜0.0508｜1.291｜19.7｜7.75｜2.58｜1.31｜13.17｜4.016｜22、流通空气｜13、密闭｜18｜117 A｜398 A｜2.2 kA

17｜0.0453｜1.150｜22.1｜8.70｜2.05｜1.04｜16.61｜5.064｜99 A｜316 A｜1.8 kA

18｜0.0403｜1.024｜24.8｜9.77｜1.62｜0.823｜20.95｜6.385｜10｜14｜16｜83 A｜250 A｜1.4 kA

19｜0.0359｜0.912｜27.9｜11.0｜1.29｜0.653｜26.42｜8.051｜70 A｜198 A｜1.1 kA

20｜0.0320｜0.812｜31.3｜12.3｜1.02｜0.518｜33.31｜10.15｜5｜11｜58.5 A｜158 A｜882 A

21｜0.0285｜0.723｜35.1｜13.8｜0.810｜0.410｜42.00｜12.80｜49 A｜125 A｜700 A

22｜0.0253｜0.644｜39.5｜15.5｜0.642｜0.326｜52.96｜16.14｜3｜7｜41 A｜99 A｜551 A

23｜0.0226｜0.573｜44.3｜17.4｜0.509｜0.258｜66.79｜20.36｜35 A｜79 A｜440 A

24｜0.0201｜0.511｜49.7｜19.6｜0.404｜0.205｜84.22｜25.67｜2.1｜3.5｜29 A｜62 A｜348 A

25｜0.0179｜0.455｜55.9｜22.0｜0.320｜0.162｜106.2｜32.37｜24 A｜49 A｜276 A

26｜0.0159｜0.405｜62.7｜24.7｜0.254｜0.129｜133.9｜40.81｜1.3｜2.2｜20 A｜39 A｜218 A

27｜0.0142｜0.361｜70.4｜27.7｜0.202｜0.102｜168.9｜51.47｜17 A｜31 A｜174 A

28｜0.0126｜0.321｜79.1｜31.1｜0.160｜0.0810｜212.9｜64.90｜0.83｜1.4｜14 A｜24 A｜137 A

29｜0.0113｜0.286｜88.8｜35.0｜0.127｜0.0642｜268.5｜81.84｜12 A｜20 A｜110 A

30｜0.0100｜0.255｜99.7｜39.3｜0.101｜0.0509｜338.6｜103.2｜0.52｜0.86｜10 A｜15 A｜86 A

31｜0.00893｜0.227｜112｜44.1｜0.0797｜0.0404｜426.9｜130.1｜9 A｜12 A｜69 A

32｜0.00795｜0.202｜126｜49.5｜0.0632｜0.0320｜538.3｜164.1｜0.32｜0.53｜7 A｜10 A｜54 A

33｜0.00708｜0.180｜141｜55.6｜0.0501｜0.0254｜678.8｜206.9｜6 A｜7.7 A｜43 A

34｜0.00630｜0.160｜159｜62.4｜0.0398｜0.0201｜856.0｜260.9｜0.18｜0.3｜5 A｜6.1 A｜34 A

35｜0.00561｜0.143｜178｜70.1｜0.0315｜0.0160｜1079｜329.0｜4 A｜4.8 A｜27 A

36｜0.00500｜0.127｜200｜78.7｜0.0250｜0.0127｜1361｜414.8｜4 A｜3.9 A｜22 A

37｜0.00445｜0.113｜225｜88.4｜0.0198｜0.0100｜1716｜523.1｜3 A｜3.1 A｜17 A

38｜0.00397｜0.101｜252｜99.3｜0.0157｜0.00797｜2164｜659.6｜3 A｜2.4 A｜14 A

39｜0.00353｜0.0897｜283｜111｜0.0125｜0.00632｜2729｜831.8｜2 A｜1.9 A｜11 A

40｜0.00314｜0.0799｜318｜125｜0.00989｜0.00501｜3441｜1049｜1 A｜1.5 A｜8.5 A

说明1：本栏仅供参考，因为实际绕制线圈时须使用有绝缘包覆之漆包线，绝缘层厚度需加入考虑。

说明2：依据 Standard Handbook for Electrical Engineers 第4-25页(第15版或16版)提到的两种公式计算而得

说明3：线规与载流量以及趋肤效应的关系：https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm