家用电源列表

家用电源规格会按地区而有不同，但一般来说，电压值通常在100～240 V之间，而最常见的频率值是50 Hz和60 Hz。

过去世界上曾有许多电压、频率的组合，范围从25～100 Hz、100～250 V的交流电都有，甚至还曾使用直流电；现代常用的230 V/50 Hz和120 V/60 Hz这种组合是在二十世纪中叶以后才渐渐被广泛使用。

使用多相电的工厂会有差异更大、电压更高、插头与插座更特殊的电源，以供大型设备使用，但仍会用列表所示的一般电源供应小型设备或一般生活设施。

其他相关的术语还有：电源电压、供应电压、系统电压、家用电源，家用电力、家用电、壁上电源、市电、交流电、输电网。

## 电压与频率

世界上主要有两个基本的电压和频率标准。一个是北美的110～120伏特，60赫兹，并采用A型和B型插头。另一个是采用220～240伏特，50赫兹的欧洲标准，采用的插头从C型到M型。它们的差别主要是由于历史原因。

在美国，爱迪生坚持在他建立的纽约供电系统中采用110 V的直流电，而非交流电。

## 电压范围

列表中的电压值均为额定电压值，但因为用户的实际线路存在电阻，电器设备端使用时的电压值可能会稍微高于或低于额定供电电压：在用户线路负载较低时，设备上量得的电压可能稍高于额定电压；在用户线路负载较高时，设备上量得的电压可能稍低于额定电压。也就是说，受电入户端实际的电压可能会略高3-5%，以补偿不同负载情况时用户线路上不同的压降。此外，用电设备本身容许的电压范围也会大于供电电压的变动范围，因此得以正常使用。

大多欧洲国家正逐渐将电压调整成230 V、400 V，欧盟规定的供电为：低电压、单相、均方根电压值230 V±6%、50 Hz。在完成变更的过渡期间（1995—2008），容许以前使用220 V的国家使用$230\,\mathrm{V}^{+6%}_{-10%}$的电压范围；以前使用240 V的国家则可使用$230\,\mathrm{V}^{+10%}_{-6%}$电压范围。但无论是220 V或240 V，实际上根本都无须调整，因为两者都在230 V的容许误差范围内（230 V±6%）。

在美国和加拿大国家标准规定供电的误差范围为−5%到+5%。

台湾(中华民国)的供电法规中，供应一般用户的电压变动范围是5%以内，电力与电热用户则是10%以内；频率变动范围在4%以内。

规定供电电压容忍误差范围是为了长期稳定性，重负载、切换作业都可能导致电压值暂时脱出容忍范围外，造成供电网络的不稳定。一般来说，源自有许多输电来源的大型供电网络的供电，会比只有单一发电来源的封闭网络更加稳定。

## 频率稳定性

大型供电系统会每天用数分钟连线调整各自时脉准确，以确保每天实际的供电频率与额定频率没有误差；而单一或小型的供电源则不能确保供电频率的准确度。

## 主要家用电源/插座/插头形式

这个条目列出了世界各地区家用电源的电压与频率，专指用来提供家用电器使用的电力来源。关于电源插座的相关资讯。

目录：A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

- 所有国家（或地区）将按照英文字母排序，并将提供中文简称的资讯。

世界各地区使用的 主要供电是主要用来供给家用电器、小型商用电器与各种照明设备，可区分出几种差异处：

- 电压
- 频率
- 壁上插座形式
- 接地形式

<image>

<image>

<image>

<image>

<image>

<image>

<image>

<image>

<image>

<image>

<image>

<image>

<image>

<image>

<image>

<image>

### A

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

阿布哈兹｜A，B，F｜127 V220 V｜50 Hz

阿富汗｜C、D、F｜240 V｜50 Hz｜电压会在160 V至280 V间变动。

阿尔巴尼亚｜C、F｜220 V｜50 Hz

阿尔及利亚｜C、F｜230 V｜50 Hz

安圭拉｜A、B｜110 V｜60 Hz

安道尔｜C、F｜220 V｜50 Hz

安哥拉｜C｜220 V｜50 Hz

荷属安的列斯｜A、B｜圣马丁岛为120 V、60 Hz圣尤斯特歇斯岛为110 V、60 Hz

安提瓜和巴布达｜A、B｜230 V｜60 Hz｜机场供电为110 V。

阿根廷｜C、I｜220 V｜50 Hz｜该国用的I型插座火线与地线位置和其他国家相反。

亚美尼亚｜C，F｜220 V｜50 Hz

阿鲁巴｜A、B、F｜127 V｜60 Hz｜Lago Colony地区为115 V。

I｜230 V｜50 Hz｜2000年起、电压值按AS 60038规定改为230 V (有 +10% -6%误差)以统一电压规格、但240 V仍很常见、且还在误差范围内、因此有不少资料仍记载240 V为主要电压。

C、F｜230 V｜50 Hz

美属萨摩亚｜A、B、F、I｜120 V｜60 Hz

阿塞拜疆｜C｜220 V｜50 Hz

### B

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

巴哈马｜A、B｜120 V｜60 Hz｜部分偏远地区为50 Hz。

巴林｜G｜230 V｜50 Hz｜Awali地区为110 V、60 Hz。

孟加拉国｜A、C、D、G、K｜220 V｜50 Hz

巴巴多斯｜A、B｜115 V｜50 Hz

白俄罗斯｜C｜220 V｜50 Hz

比利时｜C、E｜230 V｜50 Hz

伯利兹｜A、B、G｜110 V220 V｜60 Hz

贝宁｜C、E｜220 V｜50 Hz

A、B｜120 V｜60 Hz

不丹｜D、F、G、M｜230 V｜50 Hz

玻利维亚｜A、C｜220 V｜50 Hz｜首都拉巴斯与Viacha地区为115 V。

波斯尼亚和黑塞哥维那｜C、F｜220 V｜50 Hz

D、G、M｜231 V｜50 Hz

巴西｜A、B、C、I｜110 V220 V｜60 Hz｜双电压配线在巴西开始普及化、110 V供电区已很常见到I型的220V插座与电器、像是烘干机之类的高耗电设备多开始采用220 V。但依据地区不同、供电也会有110 V、115 V、127 V、130 V、220 V、240 V数种、且有时A、B、C型插头都可使用（flat with rounder ends and ground pin）。2009年起、巴西将改用类似J型的IEC 60906-1规格插头插座

文莱｜G｜240 V｜50 Hz

C、F｜230 V｜50 Hz

布隆迪｜C、E｜220 V｜50 Hz

### C

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

柬埔寨｜A、G｜230 V｜50 Hz

开曼群岛｜A、B｜120 V｜60 Hz

喀麦隆｜C、E｜220 V｜50 Hz

加拿大｜A、B｜120 V｜60 Hz｜通常用120 V、240 V则用在高耗电设备（例如烘干机、电烤箱）。有多路配线的建筑可同时使用120 V与240 V、但120 V还是较常见的主要电压。因新建筑应使用B型的规定、A型插座越来越少；同时部分厨房会使用类似B型但有T形插槽的变种。

佛得角｜C、F｜220 V｜50 Hz

中非共和国｜C、E｜220 V｜50 Hz

乍得｜D、E、F｜220 V｜50 Hz

智利｜C、L｜220 V｜50 Hz

智利（复活节岛）｜C、L｜220 V｜50 Hz

A、I｜220 V380 V｜50 Hz｜GB/T 1002-2021新规实施后，商家不再生产、销售、安装C型插座/插头以及A/C双用孔插座，不过A/C双用孔仍存在于旧插座中。A型插座仅适用于两接脚同宽之插头，而不适用于两接脚不同宽之插头。I型插座的火线与零线与阿根廷I型相反。部分高功率设备（如家用中央空调等）使用380V三相电。

圣诞岛

科科斯（基林）群岛

哥伦比亚｜A、B｜120 V｜60 Hz

科摩罗｜C、E｜220 V｜50 Hz

库克群岛｜I｜240 V｜50 Hz

刚果共和国｜C、E｜230 V｜50 Hz

C、D｜220 V｜50 Hz

哥斯达黎加｜A、B｜120 V｜60 Hz

科特迪瓦｜C、E｜230 V｜50 Hz

克罗地亚｜C、F｜230 V｜50 Hz

古巴｜A、B｜110 V｜60 Hz

塞浦路斯｜G｜240 V｜50 Hz

捷克｜C、E｜230 V｜50 Hz

### D

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

C｜220 V｜60 Hz

丹麦｜C、K、E｜230 V｜50 Hz

吉布提｜C、E｜220 V｜50 Hz

多米尼克｜D、G｜230 V｜50 Hz

多米尼加｜A、B｜110 V｜60 Hz

### E

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

厄瓜多尔｜A、B｜120 V｜60 Hz

埃及｜C｜220 V｜50 Hz

萨尔瓦多｜A、B｜115 V｜60 Hz

赤道几内亚｜C、E｜220 V｜50 Hz

厄立特里亚｜C｜230 V｜50 Hz

爱沙尼亚｜F｜230 V｜50 Hz

埃塞俄比亚｜C、E、F｜220 V｜50 Hz

西撒哈拉

### F

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

福克兰群岛｜G｜240 V｜50 Hz

法罗群岛｜C、K｜220 V｜50 Hz

斐济｜I｜240 V｜50 Hz

芬兰｜C、F｜230 V｜50 Hz

法国｜C、E｜230 V｜50 Hz

法国（科西嘉岛）

法国（瓜德罗普岛）

法国（马提尼克岛）

### G

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

加蓬｜C｜220 V｜50 Hz

冈比亚｜G｜230 V｜50 Hz

格鲁吉亚｜C｜220 V｜50 Hz

德国｜C、F｜230 V｜50 Hz｜标准形式是F型（"Schutzkontakt"、简称"Schuko"）。

加纳｜D、G｜230 V｜50 Hz

直布罗陀｜G、K｜240 V｜50 Hz｜K型用在丹麦Europort区、其他则使用英国标准。

C、D、E、F｜230 V｜50 Hz｜实际标准是F型、C型只在老旧配线才有。小型设备使用C型插头、高耗电设备使用F型插头。

（克里特岛）

格陵兰｜C、K｜220 V｜50 Hz

格林纳达｜G｜230 V｜50 Hz

瓜德罗普｜C、D、E｜230 V｜50 Hz

关岛｜A、B｜110 V｜60 Hz

危地马拉｜A、B｜120 V｜60 Hz

法属圭亚那｜C、D、E｜220 V｜50 Hz

根西｜G｜230 V｜50 Hz

几内亚｜C、F、K｜220 V｜50 Hz

几内亚比绍｜C｜220 V｜50 Hz

圭亚那｜A、B、D、G｜240 V｜60 Hz

### H

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

海地｜A、B｜110 V｜60 Hz

洪都拉斯｜A、B｜110 V｜60 Hz

香港｜G、D、M｜220 V｜50 Hz｜插头和插座主要采用英国标准G型。部分电器采用5安培的D型(如抽气扇)及15安培的M型(如冷气)。电压以前曾用200 V，但于1992年起已经全面提升至220 V另见：香港技术标准

匈牙利｜C、F｜230 V｜50 Hz

### I

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

冰岛｜C、F｜230 V｜50 Hz

印度｜C、D、M｜230 V｜50 Hz

印度尼西亚｜C、F、G｜127 V230 V｜50 Hz｜仍在进行变更至230 V的工程；G型比较少见。

曼岛｜C、G｜240 V｜50 Hz

英属印度洋领地

伊朗｜C｜230 V｜50 Hz

伊拉克｜C、D、G｜230 V｜50 Hz

爱尔兰｜G、D、M｜230 V｜50 Hz｜G型是规定标准、而D、M在一些老旧配线还有；F型则在更古老的建筑才有。

以色列｜C、H、M｜230 V｜50 Hz｜大多较新的插座可接C、H型、M型则用于空调。巴勒斯坦、约旦河西岸地区、加沙地带地区使用相同形式。

意大利｜C、F、L｜230 V｜50 Hz｜"Enel"公司供电为220 V ±10%。

### J

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

牙买加｜A、B｜110 V｜50 Hz

日本｜A、B｜100 V200 V｜50 Hz60 Hz｜50 Hz（糸鱼川静冈构造线以东大部分地区，如：东京、札幌、横滨、仙台等地） 60 Hz（糸鱼川静冈构造线以西大部分地区，如：大阪、京都、神户、名古屋、广岛、冲绳等地）大功率空调、电磁炉、烘干机等高耗电设备使用200V电压。200V插头按是否接地分2脚和3脚，形状则根据电流大小略有差异。

泽西｜G｜230 V｜50 Hz

约旦｜B、C、DF、G、J｜230 V｜50 Hz

### K

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

哈萨克斯坦｜C｜220 V｜50 Hz

肯尼亚｜I｜240 V｜50 Hz

基里巴斯｜I｜240 V｜50 Hz

大韩民国｜C、F｜220 V｜60 Hz｜C型（CEE 7/17）是多数一般住宅使用、新近的办公室、机厂、旅馆、新型住宅也开始用F型。现在标准电压是220 V、以前曾用110 V但现已被淘汰；一些人仍自己装设了降压器、以便使用以前的110V电器。大多旅馆只有220 V插座、少数旅馆同时有110 V（A、B型）和220 V（C、F型）。插座与开关形式同于美国。

科索沃

科威特｜C、G｜240 V｜50 Hz

吉尔吉斯斯坦｜C、F｜220 V｜50 Hz

### L

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

老挝｜A、B、C、E、F｜230 V｜50 Hz

拉脱维亚｜C、F｜220 V｜50 Hz

黎巴嫩｜A、B、C、D、G｜110 V200 V｜50 Hz

莱索托｜M｜220 V｜50 Hz

利比里亚｜A、B、C、E、F｜120 V240 V｜50 Hz｜以前是60 Hz、现在采用50Hz；但许多私人电厂仍然用60 Hz。110 V使用A、B型插座、230/240 V使用C、F型。不管是何种插座、建议使用前最好先用三用电表检查过。

利比亚｜D｜127 V｜50 Hz｜Barce、Benghazi、Derna、Sebha、Tobruk几个地区为230 V。

列支敦士登｜C、J｜230 V｜50 Hz｜与瑞士一样、使用CEE 7/16规格的C型。

立陶宛｜C、F｜220 V｜50 Hz｜Villa Monarchy 127 V 50 Hz

卢森堡｜C、F｜230 V｜50 Hz

### M

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

澳门｜G、D、M｜230 V｜50 Hz｜未规定标准形式。过去葡萄牙政府兴建、通行澳门香港之间的渡轮 采用E、F型；主权移转之后、开始出现使用G型，另有小数量的F型，而D、M型是在老建筑旧配线才有。

马达加斯加｜C、D、E、J、K｜127 V220 V｜50 Hz

北马其顿｜C、F｜220 V｜50 Hz

马拉维｜G｜230 V｜50 Hz

马来西亚｜M、C、G｜240 V｜50 Hz｜插座使用英国标准G型、槟城为230 V。空调、烘干机使用M型；一些视听设备常用C型插头。

马尔代夫｜A、D、G、J、K、L｜230 V｜50 Hz

<image>

密克罗尼西亚联邦｜A、B｜120 V｜60 Hz

马里｜C、E｜220 V｜50 Hz

马耳他｜G｜230 V｜50 Hz

马绍尔群岛

毛里塔尼亚｜C｜220 V｜50 Hz

马提尼克｜C、D、E｜220 V｜50 Hz

毛里求斯｜C、G｜230 V｜50 Hz

马约特

墨西哥｜A、B｜120 V｜60 Hz｜插座大多为A型、部分B型插座的第三孔、电压会在110至135 V间变动，空调、烘干机等高耗电设备使用240 V。

摩尔多瓦｜C、F｜220 V230 V｜50 Hz｜相容于欧洲与旧苏联GOST规格。

摩纳哥｜C、D、E、F｜127 V220 V｜50 Hz

蒙古国｜C、E｜230 V｜50 Hz

黑山｜C、F｜220 V｜50 Hz

蒙特塞拉特｜A、B｜230 V｜60 Hz

摩洛哥｜C、E｜127 V220 V｜50 Hz｜正进行转换至220 V。

莫桑比克｜C、F、M｜220 V｜50 Hz｜靠近南非的区域多为M型、包括首都马普托。

缅甸｜C、D、F、G｜230 V｜50 Hz｜G型多为高级旅馆使用、也有许多连锁旅馆宣布使用可相容I型与旧式的插座。

北马里亚纳群岛

### N

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

纳米比亚｜D、M｜220 V｜50 Hz

瑙鲁｜I｜240 V｜50 Hz

尼泊尔｜C、D、M｜230 V｜50 Hz

诺福克岛

C、F｜230 V｜50 Hz

（博奈尔岛）

（库拉索岛）

（萨巴岛）

圣尤斯特歇斯岛

新喀里多尼亚｜F｜220 V｜50 Hz

新西兰｜I｜230 V｜50 Hz｜供电电压实际为为230 V ± 6 %。

纽埃

新西兰（尼乌埃）

尼加拉瓜｜A、B｜120 V｜60 Hz

尼日尔｜A、B、C、D、E、F｜220 V｜50 Hz

尼日利亚｜D、G｜240 V｜50 Hz

挪威｜C、F｜230 V｜50 Hz

<image>

北塞浦路斯

### O

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

阿曼｜C、G｜240 V｜50 Hz｜电压值变化很大。

### P

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

C、D、M、G｜220 V｜50 Hz｜卡拉奇电力供应公司（KESC）的输出为240 V、50 Hz。

帕劳｜A、B｜120 V｜60 Hz

巴勒斯坦国

巴拿马｜A、B｜110 V｜60 Hz｜首都巴拿马城为120 V。

巴布亚新几内亚｜I｜240 V｜50 Hz

巴拉圭｜C｜220 V｜50 Hz

秘鲁｜A、B、C｜220 V｜60 Hz｜Talara地区为110/220 V、Arequipa地区为50 Hz。

菲律宾｜A、B｜220 V｜60 Hz｜多数插头与插座为A型、但也有些B型，碧瑶市为110V。

皮特凯恩群岛

波兰｜C、E｜230 V｜50 Hz

葡萄牙｜C、F｜220 V｜50 Hz

葡萄牙（亚速群岛）｜B、C、F｜220 V｜50 Hz

<image>

马德拉群岛｜C、F｜220 V｜50 Hz

<image>

德涅斯特河沿岸共和国

波多黎各｜A、B｜120 V｜60 Hz

法属波利尼西亚｜A、B、E｜110 V220 V｜60 Hz｜（包含大溪地）

### Q

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

卡塔尔｜D、G｜240 V｜50 Hz

### R

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

留尼汪｜E｜220 V｜50 Hz

罗马尼亚｜C、F｜230 V｜50 Hz｜几乎都是采用德国标准。

俄罗斯｜C、F｜220 V｜50 Hz

卢旺达｜C、J｜230 V｜50 Hz

### S

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦-达库尼亚｜G｜220-240 V｜50 Hz

圣基茨和尼维斯｜D、G｜230 V｜60 Hz

圣卢西亚｜G｜240 V｜50 Hz

<image>

萨摩亚｜I｜230 V｜50 Hz

圣马力诺｜C、F、L｜230 V｜50 Hz

圣多美和普林西比｜C、F｜220 V｜50 Hz

沙特阿拉伯｜A、B、F、G｜127 V220 V｜60 Hz

塞内加尔｜C、D、E、K｜230 V｜50 Hz

塞尔维亚｜C、F｜220 V｜50 Hz

塞舌尔｜G｜240 V｜50 Hz

塞拉利昂｜D、G｜230 V｜50 Hz

新加坡｜G｜230 V｜50 Hz｜空调、烘干机使用M型；一些视听设备常用A、C型插头、并附有转接头。

斯洛伐克｜C、E｜230 V｜50 Hz

斯洛文尼亚｜C、F｜230 V｜50 Hz｜高耗电设备使用360 V。

<image>

索马里｜C｜220 V｜50 Hz

<image>

索马里兰

南非｜M｜220 V｜50 Hz｜格雷厄姆斯敦，伊丽莎白港，景威廉姆斯镇为250 V。

<image>

南奥塞梯

C、F｜230 V｜50 Hz

（加那利群岛）｜C、E、L｜220 V｜50 Hz

（巴利阿里群岛）｜C、F｜220 V｜50 Hz

斯里兰卡｜D、M、G｜230 V｜50 Hz｜可伦坡地区的新建筑与一些高级旅馆亦使用G型。

苏丹｜C、D｜230 V｜50 Hz

苏里南｜C、F｜127 V｜60 Hz

<image>

斯瓦尔巴群岛

斯威士兰｜M｜230 V｜50 Hz

瑞典｜C、F｜230 V｜50 Hz

瑞士｜C、J｜230 V｜50 Hz｜CEE 7/16标准的C型。

C、E、L｜220 V｜50 Hz

### T

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

中华民国（台湾）｜A、B｜110 V 220 V｜60 Hz｜插座大多为A型、部分B型插座的第三孔（接地用）并未确实做好接地（2000年后新建的建筑物大多有第三孔）；多数电器为A型插头、但也有不少B型。大功率空调、电磁炉、烘干机等高耗电设备使用220V。少数家用使用220 V。

塔吉克斯坦｜C、I｜220 V｜50 Hz

坦桑尼亚｜D、G｜230 V｜50 Hz

坦桑尼亚（温古贾岛市）

泰国｜A、B、C｜220 V｜50 Hz｜旅馆与较新的建筑多采用可插A、B、C型插头的B、C型组合插座、较旧的建筑则通常采用A型。F型则用于高耗电设备。

多哥｜C｜220 V｜50 Hz｜首都洛美为127 V。

东帝汶｜C、E、F、I｜220 V｜50 Hz

托克劳

东加｜I｜240 V｜50 Hz

特立尼达和多巴哥｜A、B｜115 V｜60 Hz

突尼斯｜C、E｜230 V｜50 Hz

土耳其｜C、F｜230 V｜50 Hz

土库曼斯坦｜B、F｜220 V｜50 Hz

特克斯和凯科斯群岛

图瓦卢

### U

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

G｜240 V｜50 Hz

C、F｜230 V｜50 Hz

阿拉伯联合酋长国｜C、D、G｜220 V｜50 Hz

G｜230V｜50 Hz｜电压值区间为230 V ±10% (207 V至253 V)。

（海峡群岛）｜C、G｜230 V｜50 Hz

美国｜A、B｜120 V｜60 Hz｜规格标准为120 V、供电则多在114到126 V之间。240 V/60 Hz 用于空调、烘衣机、电烤箱之类的耗电设施；有多路配线的建筑可同时使用120 V与240 V。规定新建或新改建的必须换用B型插座同时厨房或使用高于120的电器处要使用类似B型但有T形插槽的插座。

乌拉圭｜C、F、I、L｜230 V｜50 Hz｜因为电脑普及、F型也越来越普遍。和阿根廷一样、该国的插座火线与地线位置和其他国家相反。

乌兹别克｜C、I｜220 V｜50 Hz

### V

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

瓦努阿图｜I｜230 V｜50 Hz

梵蒂冈｜F｜220 V｜50 Hz

委内瑞拉｜A、B｜120 V｜60 Hz｜G型用于高耗电设备。

越南｜A、C｜220 V｜50 Hz｜A型常见于北越、C型常见于南越。G型只在豪华旅馆才有。

圣文森特和格林纳丁斯｜A、C、E、G、I、K｜230 V｜50 Hz

英属维尔京群岛

美属维尔京群岛

### W

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

瓦利斯和富图纳

### Y

地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

也门｜A、D、G｜230 V｜50 Hz

也门（索科特拉岛）

### Z

国家或地区｜插座/插头形式｜电压｜频率｜注解

赞比亚｜C、D、G｜230 V｜50 Hz

津巴布韦｜D、G｜220 V｜50 Hz

## 参看

、电、交流电、家用交流电源插头与插座、供用电技术、中性线、三角形接法、星形接法、分散式发电 ｜、变压器、电气化线路、电源、国际电子制造组织、电话插座、接地、电力延长线

## 参考文献

### 来源

- 高一心：《如何参加国外展览》（中华民国对外贸易发展协会，1995年）. ISBN 957-98663-0-9.

## 外部链接

- 世界各国电压、插头型式一览表
- 世界各国电压频率、插头形式参考表
- 世界主要国家的电源资讯 (英文)