IEC 60320

<image>

IEC 60320 家用和類似用途的電器耦合器是國際電工委員會(IEC)制定的一套標準，規定了用於將電源線連接到電壓不超過250V(交流)且電流不超過16A額定值的電器的非鎖扣連接器。不同類型的連接器（按形狀和尺寸區分）規定了電流、溫度和接地不同組合的要求。與IEC 60309連接器不同，本標準沒有針對電壓進行編碼；使用者必須確保設備的額定電壓與市電兼容。本標準使用術語耦合器（coupler）來涵蓋電源線上的連接器以及內置於電器中的電源入口和出口。

第一版IEC 320（後來重新編號為 IEC 60320）於 1970 年出版。

## 術語

器具耦合器（appliance couplers）支持使用標準插座和特定國家/地區的電源線組，這使製造商可以為許多市場生產相同的設備，而只需為特定市場更換電源線組。互連耦合器（interconnection couplers）允許來自一件設備或器具的電源可供其他設備或器具使用。根據這些標準描述的耦合器（couplers）具有標準化的電流和溫度額定值。

耦合器的部件在標準中定義如下：

- 連接器（Connector）：「器具耦合器的一部分，用於連接到一根電源線與電源相接」。
- 器具入口插座(appliance inlets)：「器具耦合器的一部分，集成為器具的一部分」
- 插頭連接器：「與一根電線集成或旨在連接到一根電線的互連耦合器的一部分」。
- 器具出口插座(applianceoutlets)：「互連耦合器的一部分，它是集成或結合在器具或設備中或打算固定在其上並從中獲得電源的部分」。
- 電線組件(cord set)：「由一根電纜或電線組成的組件，配有一個不可拆線插頭和一個不可拆線連接器，用於將電器或設備連接到電源」。
- 互連電線組件(interconnection cord set)：「由一根電纜或電線組成的組件，配有一個不可重新接線的插頭連接器和一個不可重新接線的連接器，用於兩個電器之間的互連」。

不可重新接線（non-rewirable）的插頭和連接器通常永久模製在電線上，並且在不切斷電線的情況下無法移除或重新接線。

該標準僅針對單個插針和插座觸點使用術語連接器和緊固件的性別，但在一般情況下，它們也適用於完整的插頭和連接器。「連接器」和「器具出口插座」配備插座觸點，「器具入口插座」和「插頭連接器」配備針式觸點。

每種類型的耦合器都由標準表號標識。對於器具耦合器，它由字母「C」後跟一個數字組成，其中器具入口插座的標準表比相應電纜連接器的表高1。即「公頭」比「母頭」的標準表號高1。

許多類型的耦合器有俗稱。最常見的C13和C14被俗稱IEC連接器、電腦電源線等。C7、C8連接器俗稱「蝶式連接器」。C5、 C6連接器俗稱「米老鼠連接器」。C5/C6俗稱三葉草連接器或米老鼠連接器。用於高溫設備輸入的C16插頭俗稱水壺插頭（帶有C15連接器的耐高溫電線可用於為帶有C14插頭的電腦供電，但帶有低溫C13連接器的電線不適用於帶有C16插頭的高溫設備）。

## 器具耦合器

連接器和器具入口的尺寸和公差在標準表中給出，這些尺寸圖顯示了安全和互換性所需的特性。

連接器（母）｜器具入口插座（公）｜圖表｜引腳間距中心 (mm)｜接地｜電感保護類別｜允許重接線連接器？｜最大電流 (A)｜最大引腳溫度(°C)｜極性插頭｜備註和示例使用

C1｜C2｜

<image>

｜6.6｜否｜II｜否｜0.2｜70｜否｜例如，可在許多電動剃鬚刀上找到。

C3｜C4｜

<image>

｜10｜否｜II｜2.5｜70｜是｜與C5/C6類似的連接器，但帶有鍵脊(key ridge)而不是接地導體，已從標準中撤消。

C5｜C6｜

<image>

｜10 (H)4.5 (V)｜是｜I｜否｜2.5｜70｜是｜許多用於筆記型電腦的小型開關模式電源。由於其形狀，通常稱為「三葉草」或「米老鼠」連接器。

C7｜C8｜

<image>

｜8.6｜否｜II｜否｜2.5｜70｜否｜家用音訊、影片、無線電設備和雙重絕緣電源。C8入口深10毫米，C8A和C8B入口深15.5毫米。在英國俗稱「數字8」或「無窮大」。一個類似的極性連接器有一個方形邊（見下圖的輪廓），但這不是標準的一部分。

<image>

C9｜C10｜

<image>

｜10｜否｜II｜否｜6｜70｜否｜這種耦合器被日本樂蘭株式會社用於合成器和鼓機型號（例如：TR-909、D-50），瑞華士用於其高保真設備的許多舊型號（例如，A76、 A77、A78、B77、B225）。在1980年代和1990年代也大量用於馬蘭士的高保真設備。

C11｜C12｜

<image>

｜10｜否｜II｜10｜70｜是｜類似於C9，在連接器中有一個插槽，已從標準中退出。

C13｜C14｜

<image>

｜14 (H)4 (V)｜是｜I｜是｜10｜70｜是｜在個人電腦和外圍設備上很常見。俗稱「電腦電源線」，但使用120V市電的國家/地區的電熱水壺需要C15/C16。

C15｜C16｜

<image>

｜14 (H)4 (V)｜是｜I｜是｜10｜120｜是｜用於高溫環境（例如，電熱水壺）。也用於提供乙太網供電（PoE）的網路設備。

C15A｜C16A｜

<image>

｜14 (H)4 (V)｜是｜I｜是｜10｜155｜是｜用於極高溫度環境，例如某些舞臺燈光設備。類似於C15/C16，但頂部變窄以排除C15線連接器。

C17｜C18｜

<image>

｜14｜否｜II｜否｜10｜70｜是｜Xbox One電源。一些吸塵器、持續性正壓呼吸器、音訊設備、電視、醫療設備、IBM電選打字機。

C19｜C20｜

<image>

｜13 (H)8 (V)｜是｜I｜是｜16｜70｜是｜為企業級伺服器、 UPS、數據中心機架安裝式配電裝置和其他消耗過多電流而無法使用C13/C14類型的設備供電。

C21｜C22｜

<image>

｜13 (H)8 (V)｜是｜I｜是｜16｜155｜是｜C19/C20的高溫變體

C23｜C24｜

<image>

｜13｜否｜II｜否｜16｜70｜是｜C19/C20的未接地變體

### C1/C2耦合器

<image>

<image>

<image>

C1耦合器和C2入口通常用於電源供電的電動剃鬚刀。這些在很大程度上已被帶充電電池的無繩剃鬚刀或帶交流適配器的有繩剃鬚刀所取代。

### C5/C6耦合器

<image>

<image>

<image>

這種耦合器俗稱三葉草耦合器或「米老鼠」（因為橫截面類似於迪士尼角色的輪廓）。C6入口用於筆記型電腦電源和可攜式投影儀，以及一些桌上型電腦、一些液晶顯示器和LG最近推出的液晶電視。

### C7/C8耦合器

<image>

<image>

<image>

由於其橫截面形狀俗稱「8字形」、「無窮大」或「霰彈槍」連接器。這種耦合器通常用於小型磁帶錄音機、電池/電源供電的收音機、電池充電器、一些全尺寸視聽設備、筆記型電腦電源、影片遊戲機和類似的二類電感保護設備。

C8B插座類型由雙電壓電器使用的標準定義；它具有三個引腳，可以將C7連接器固定在兩個位置中的任何一個位置，從而允許用戶通過選擇連接器插入的位置來選擇電壓。

<image>

有一個類似的極性連接器，但不是標準的一部分。稱為C7P，它是不對稱的，一側為正方形。非極性C7連接器可插入極性入口插座；但是，如果設備是為極性電源設計的，那麼這樣做可能存在安全風險。儘管 IEC 60320 沒有指定，也不清楚是否存在任何正式的書面標準，但最常見的接線似乎是將方形的一側連接到中性線，將圓形的一側連接到火線。註：第9.5條已添加到 IEC 60320-1:2015，這要求「不得將非標準器具耦合器的一部分與符合IEC 60320任何部分的標準表的器具耦合器互補。」

<image>

<image>

Apple使用此連接器的修改版本，其插座具有專有的引腳，可將適配器固定到位並提供接地。大多數 Apple 提供的電纜適配器通過滑入式連接器提供接地，而帶角度的交流適配器（「鴨嘴」）不提供接地，帶有北美插頭。這些電源確實接受標準的 C7 連接器，並且 Apple 支持用於非接地應用。

### C13/C14耦合器

<image>

<image>

<image>

C13/C14 連接器和入口組合用於各種電子設備，從電源、顯示器、印表機和其他外圍設備等台式電腦組件到影片遊戲機、儀表放大器、專業音訊設備和幾乎所有專業影片設備。一端帶有合適的電源插頭（適用於使用電器的地方的供電插座），另一端帶有C13連接器（連接到電器）的電源線通常稱為IEC電源線、電腦電源線。

C13/14連接器的額定溫度僅為70 °C：電熱水壺、電飯煲等設備需要C15/16連接器, 額定溫度為120 °C。

C13連接器和C14入口也常見於伺服器、路由器和交換機上。使用C13連接器和E互連插頭的電源線組在數據中心中很常見，用於從PDU配電單元）向伺服器供電。這些數據中心電源線現在提供多種顏色。彩色電源線用於對安裝進行顏色編碼。

### C15/C16耦合器

<image>

<image>

一些電熱水壺和類似的產熱家用電器（如電飯煲）使用帶有 C15連接器的電源線和設備上匹配的C16入口；其額定溫度為120 °C而不是C13/C14的70 °C。俗稱電飯煲電源線（及插頭插座）。

它們在外形上與C13/C14耦合器相似，除了在C16入口處有一個與底相對的脊（防止C13插入），以及在C15連接器中有一個相應的谷（這不會阻止它插入C14）。因此，電熱水壺的線可以給電腦供電，但未經改裝的電腦電源線不能給電熱水壺供電。

#### C15A/C16A耦合器

<image>

C15/C16 耦合器的這種改進具有更高的155 °C溫度額定值。例如某些舞臺燈光設備。

### C17/C18耦合器

<image>

<image>

<image>

類似於C13/C14耦合器，但未接地。C18入口接受 C13連接器，但C14入口不接受C17連接器。帶有C13連接器的三線電源線更容易找到，有時會代替兩線電源線進行更換。在這種情況下，不會連接地線。

C17/C18 耦合器通常用於音訊應用中，其中保持浮動接地以消除接地環路引起的嗡嗡聲。其他常見應用包括Xbox 360遊戲機的電源，取代了最初使用的C15/C16耦合器。

### C19/C20耦合器

<image>

<image>

<image>

接地，16A，極性插針。該耦合器用於在需要更高電流的IT應用中供電，例如大功率工作站和伺服器、不間斷電源的電源、某些配電單元的電源、大型網路路由器、交換機、刀片機架等類似設備設備。這種連接器也可以在高電流醫療設備上找到。它是矩形的，並且具有平行於耦合器面的長軸的銷。

### 撤銷的標準表

C3、C4、C11 和 C12 標準表不再在標準中列出。

### 其他標準表

標準表C25顯示了固定裝置的尺寸。表C26顯示了柱式端子的詳細尺寸，其中螺釘的末端直接或通過壓板支撐在電線上。表27顯示了螺釘端子的詳細資訊，其中通過將電線纏繞在螺釘頭上來固定電線。

## 互連耦合器

互連耦合器類似於器具耦合器，但器具出口插座內置於一件設備中，而插頭連接器則連接到一根電線上。它們由字母而非數字標識，其中一個字母標識插頭連接器，字母順序的下一個字母標識匹配的器具出口插座。例如，E 插頭適合 F 插座。

插頭連接器｜器具出口插座｜圖表｜引腳間距中心 (mm)｜接地｜電感保護類別｜允許重接線連接器？｜最大電流 (A)｜最大引腳溫度(°C)｜備註和示例使用

A｜B｜

<image>

｜10 (H)4.5 (V)｜是｜I｜否｜2.5｜由於其形狀，俗稱「三葉草」或「米老鼠」連接器。

C｜D｜

<image>

｜8.6｜否｜II｜否｜2.5｜俗稱「8字形」。

E｜F｜

<image>

｜14 (H)4 (V)｜是｜I｜是｜10｜最為常見。用於台式電腦、顯示器供電。

G｜H｜

<image>

｜14｜否｜II｜否｜10｜E/F的未接地變體

I｜J｜

<image>

｜13 (H)8 (V)｜是｜I｜是｜16｜常見於企業級伺服器和數據中心機架式配電單元。

K｜L｜

<image>

｜13｜否｜II｜是｜16｜I/J 的未接地變體

<image>

- 符合 IEC 60320-2-2的E型插頭連接器

<image>

- 一些桌上型電腦同時提供C14入口（下方）和為顯示器供電的F型出口（上方）

<image>

- 帶C14入口（左下）和四個F型出口（右）的不間斷電源

一端帶有C13連接器而另一端帶有E型插頭連接器的電纜很常見。它們有多種常見用途，例如在PC和顯示器之間連接電源、延長現有電源線、連接到F型插座板（通常與機架安裝裝置一起使用以節省空間和實現國際標準化）以及將電腦設備連接到不間斷電源(UPS)的輸出。J型插座的使用方式類似。

## 參見

- 家用交流電源插頭與插座
- XLR端子，一種緊湊型替代電源輸入連接器
- IEC 60309 指定用於更高電流、更高電壓和多相系統的更大耦合器。例如超高壓電力電纜的連接。
- IEC 60906-1 家用牆壁插座的擬議標準。
- NEMA聯結器 北美建築插座和兼容電線連接器的標準。

## 外部連結

- IEC 60799 edition 2.0 Electrical accessories — Cord sets and interconnection cord sets
- International Standardized Appliance Connectors (IEC-60320) Reference Chart 包括所有耦合器的圖表、它們的額定電流、設備類別和溫度額定值。
- IEC 標準 60320的預覽（目錄和介紹）：家用和類似用途的器具耦合器：
- IEC 60320-1 General requirements
- IEC 60320-2-1 Sewing machine couplers
- IEC 60320-2-3 Appliance couplers with a degree of protection higher than IPX0
- IEC 60320-2-4 Couplers dependent on appliance weight for engagement
- IEC 60320-3 Standard sheets and gauges