美國線規

<image>

美國線規（American wire gauge），縮寫為AWG，是一種區分導線直徑的標準，又被稱為Brown & Sharpe線規。這種標準化線規系統於1857年起在美國開始使用。

鋼鐵工業使用不同的線規，所以下述內容並不適用於鋼絲。

## 簡介

數字代表相同面積下，能塞進的AWG線數目。線規數字越小，表示線材直徑越粗，所能承載的電流就越大；反之，線規數字越大，表示線材直徑越細，所能承載的電流就越小。

AWG表適用於單根、實心、圓形的導線。雙絞線的AWG值由所有導線的總橫截面積決定，並且由於雙絞線之間總是有一些空隙，導致相同的AWG值雙絞線的直徑總是略大於單根導線的直徑。

AWG數值應作為基本數值標註於數據線上。例如，組網使用的五類非屏蔽雙絞線一般使用AWG 24的線材，而SATA線一般是AWG 26線材。

英國和美國使用線號標記法。線號又稱線規（wire gauge），按0、 1、 2、 3......數碼順序表示，數碼越大，線材越細。300年前，軋製和擠壓尚未誕生，還是用鍛造製備線坯。當年的測量工具也很粗糙，在這情況下以拉制的次數作為線材粗細的標誌。每拉一次增加一號，線坯則為0號。因為有眾多作坊，其工藝又各不相同，於是出現了眾多的線號標準。經過300年的淘汰、兼併和變遷，有的國家就改為直徑計量，但線號標記法於英國和美國就沿用至今。現今常使用的是美國線規（AWG）、伯明罕線規（BWG）和英帝國標準線規（SWG）。

## 計算公式

定義直徑0.005英寸為AWG 36，直徑0.46英寸為AWG 0000。從AWG 36至AWG 0000等比共計40個值。可以根據如下公式計算出每種AWG值的實際直徑：

$$D_n = 0.005~\mathrm{inch} \times 92 ^ \frac{36-n}{39}$$

或者

$$D_n = 0.005~\mathrm{mm} \times 25.4 \times 92 ^ \frac{36-n}{39}$$

n代表AWG的值。

$A_n = \frac{\pi}{4} D_n^2 = 0.000019635~\mathrm{inch}^2 \times 92 ^ \frac{36-n}{19.5}$.

從直徑計算AWG值可以通過如下公式：

$n=-39\log_{92} \left( \frac{D_{n}}{0.005~\mathrm{inch}} \right)+36$

AWG 00，AWG 000，AWG 0000的n分別使用-1，-2，-3。

## AWG尺寸對照表

表格中的數據包括各種導線的阻抗和允許電流大小（安培）。表中的直徑數值適用於實心電線。雙絞線應當根據銅線橫截面面積進行計算。下面的表格適用於直流情況，或者頻率小於等於60赫茲的情況，也沒有考慮集膚效應。

AWG｜直徑｜直徑之倒數(無絕緣時，單位長度可排下之線數) (說明1)｜截面積｜銅線

銅阻抗｜用不同額定溫度的絕緣物質，在室溫 20℃ 下之載流量 (容許電流)， 16 AWG 及以下指設備中的單線(未集束):｜熔斷電流(說明2)

60 °C｜75 °C｜90 °C｜Preece｜Onderdonk

(in)｜(mm)｜(per in)｜(per cm)｜(kcmil)｜(mm2)｜(mΩ/m)｜(mΩ/ft)｜(A)｜~10 s｜1 s｜32 ms

0000 (4/0)｜0.4600｜11.684｜2.17｜0.856｜212｜107｜0.1608｜0.04901｜195｜230｜260｜3.2 kA｜33 kA｜182 kA

000 (3/0)｜0.4096｜10.405｜2.44｜0.961｜168｜85.0｜0.2028｜0.06180｜165｜200｜225｜2.7 kA｜26 kA｜144 kA

00 (2/0)｜0.3648｜9.266｜2.74｜1.08｜133｜67.4｜0.2557｜0.07793｜145｜175｜195｜2.3 kA｜21 kA｜115 kA

0 (1/0)｜0.3249｜8.251｜3.08｜1.21｜106｜53.5｜0.3224｜0.09827｜125｜150｜170｜1.9 kA｜16 kA｜91 kA

1｜0.2893｜7.348｜3.46｜1.36｜83.7｜42.4｜0.4066｜0.1239｜110｜130｜145｜1.6 kA｜13 kA｜72 kA

2｜0.2576｜6.544｜3.88｜1.53｜66.4｜33.6｜0.5127｜0.1563｜95｜115｜130｜1.3 kA｜10.2 kA｜57 kA

3｜0.2294｜5.827｜4.36｜1.72｜52.6｜26.7｜0.6465｜0.1970｜85｜100｜115｜1.1 kA｜8.1 kA｜45 kA

4｜0.2043｜5.189｜4.89｜1.93｜41.7｜21.2｜0.8152｜0.2485｜70｜85｜95｜946 A｜6.4 kA｜36 kA

5｜0.1819｜4.621｜5.50｜2.16｜33.1｜16.8｜1.028｜0.3133｜795 A｜5.1 kA｜28 kA

6｜0.1620｜4.115｜6.17｜2.43｜26.3｜13.3｜1.296｜0.3951｜55｜65｜75｜668 A｜4.0 kA｜23 kA

7｜0.1443｜3.665｜6.93｜2.73｜20.8｜10.5｜1.634｜0.4982｜561 A｜3.2 kA｜18 kA

8｜0.1285｜3.264｜7.78｜3.06｜16.5｜8.37｜2.061｜0.6282｜40｜50｜55｜472 A｜2.5 kA｜14 kA

9｜0.1144｜2.906｜8.74｜3.44｜13.1｜6.63｜2.599｜0.7921｜396 A｜2.0 kA｜11 kA

10｜0.1019｜2.588｜9.81｜3.86｜10.4｜5.26｜3.277｜0.9989｜30｜35｜40｜333 A｜1.6 kA｜8.9 kA

11｜0.0907｜2.305｜11.0｜4.34｜8.23｜4.17｜4.132｜1.260｜280 A｜1.3 kA｜7.1 kA

12｜0.0808｜2.053｜12.4｜4.87｜6.53｜3.31｜5.211｜1.588｜20｜25｜30｜235 A｜1.0 kA｜5.6 kA

13｜0.0720｜1.828｜13.9｜5.47｜5.18｜2.62｜6.571｜2.003｜198 A｜798 A｜4.5 kA

14｜0.0641｜1.628｜15.6｜6.14｜4.11｜2.08｜8.286｜2.525｜15｜20｜25｜166 A｜633 A｜3.5 kA

15｜0.0571｜1.450｜17.5｜6.90｜3.26｜1.65｜10.45｜3.184｜140 A｜502 A｜2.8 kA

16｜0.0508｜1.291｜19.7｜7.75｜2.58｜1.31｜13.17｜4.016｜22、流通空氣｜13、密閉｜18｜117 A｜398 A｜2.2 kA

17｜0.0453｜1.150｜22.1｜8.70｜2.05｜1.04｜16.61｜5.064｜99 A｜316 A｜1.8 kA

18｜0.0403｜1.024｜24.8｜9.77｜1.62｜0.823｜20.95｜6.385｜10｜14｜16｜83 A｜250 A｜1.4 kA

19｜0.0359｜0.912｜27.9｜11.0｜1.29｜0.653｜26.42｜8.051｜70 A｜198 A｜1.1 kA

20｜0.0320｜0.812｜31.3｜12.3｜1.02｜0.518｜33.31｜10.15｜5｜11｜58.5 A｜158 A｜882 A

21｜0.0285｜0.723｜35.1｜13.8｜0.810｜0.410｜42.00｜12.80｜49 A｜125 A｜700 A

22｜0.0253｜0.644｜39.5｜15.5｜0.642｜0.326｜52.96｜16.14｜3｜7｜41 A｜99 A｜551 A

23｜0.0226｜0.573｜44.3｜17.4｜0.509｜0.258｜66.79｜20.36｜35 A｜79 A｜440 A

24｜0.0201｜0.511｜49.7｜19.6｜0.404｜0.205｜84.22｜25.67｜2.1｜3.5｜29 A｜62 A｜348 A

25｜0.0179｜0.455｜55.9｜22.0｜0.320｜0.162｜106.2｜32.37｜24 A｜49 A｜276 A

26｜0.0159｜0.405｜62.7｜24.7｜0.254｜0.129｜133.9｜40.81｜1.3｜2.2｜20 A｜39 A｜218 A

27｜0.0142｜0.361｜70.4｜27.7｜0.202｜0.102｜168.9｜51.47｜17 A｜31 A｜174 A

28｜0.0126｜0.321｜79.1｜31.1｜0.160｜0.0810｜212.9｜64.90｜0.83｜1.4｜14 A｜24 A｜137 A

29｜0.0113｜0.286｜88.8｜35.0｜0.127｜0.0642｜268.5｜81.84｜12 A｜20 A｜110 A

30｜0.0100｜0.255｜99.7｜39.3｜0.101｜0.0509｜338.6｜103.2｜0.52｜0.86｜10 A｜15 A｜86 A

31｜0.00893｜0.227｜112｜44.1｜0.0797｜0.0404｜426.9｜130.1｜9 A｜12 A｜69 A

32｜0.00795｜0.202｜126｜49.5｜0.0632｜0.0320｜538.3｜164.1｜0.32｜0.53｜7 A｜10 A｜54 A

33｜0.00708｜0.180｜141｜55.6｜0.0501｜0.0254｜678.8｜206.9｜6 A｜7.7 A｜43 A

34｜0.00630｜0.160｜159｜62.4｜0.0398｜0.0201｜856.0｜260.9｜0.18｜0.3｜5 A｜6.1 A｜34 A

35｜0.00561｜0.143｜178｜70.1｜0.0315｜0.0160｜1079｜329.0｜4 A｜4.8 A｜27 A

36｜0.00500｜0.127｜200｜78.7｜0.0250｜0.0127｜1361｜414.8｜4 A｜3.9 A｜22 A

37｜0.00445｜0.113｜225｜88.4｜0.0198｜0.0100｜1716｜523.1｜3 A｜3.1 A｜17 A

38｜0.00397｜0.101｜252｜99.3｜0.0157｜0.00797｜2164｜659.6｜3 A｜2.4 A｜14 A

39｜0.00353｜0.0897｜283｜111｜0.0125｜0.00632｜2729｜831.8｜2 A｜1.9 A｜11 A

40｜0.00314｜0.0799｜318｜125｜0.00989｜0.00501｜3441｜1049｜1 A｜1.5 A｜8.5 A

說明1：本欄僅供參考，因為實際繞製線圈時須使用有絕緣包覆之漆包線，絕緣層厚度需加入考慮。

說明2：依據 Standard Handbook for Electrical Engineers 第4-25頁(第15版或16版)提到的兩種公式計算而得

說明3：線規與載流量以及趨膚效應的關係：https://www.powerstream.com/Wire_Size.htm