福島第一核電廠事故是肇因於 2011 年 3 月 11 日在日本宮城縣東方外海發生的規模矩震級 90 級地震、與緊接引起的海嘯，在福島第一核電廠造成的一系列裝置損毀、爐心熔毀、輻射釋放等災害事件日本福島核電站再現放射性汙水洩漏 ，亞太日報，2013 年 4 月 8 日日本強震輻射量超標日福島核電廠放射性物質恐外洩 ，《自由時報》電子報 2011 年 3 月 12 日，為 1986 年車諾比核電廠事故以來最嚴重的核子事故 Analysis A month on Japan nuclear crisis still scarring International Business Times Australia 9 April 2011 retrieved 12 April 2011。 福島核電廠內共有六個沸水反應爐機組，是由通用電氣負責研發設計，東京電力公司（簡稱「東電」）負責管理運作。在大地震發生時，為了準備定期檢查，4、5、6 號機正處於停機狀態。當偵測到地震時，1、2、3 號機組立刻進入自動停機程式。因此，廠內發電功能停止，由於機組與電力網的連線也遭受到大規模損毀，只能倚賴緊急柴油發電機驅動電子系統與冷卻系統。但是，隨即而來的大海嘯淹沒了緊急發電機室，損毀了緊急柴油發電機，冷卻系統因此停止運作，反應爐開始過熱。地震與海嘯造成的損毀也阻礙了外來的救援。在之後的幾個小時到幾天內，1、2、3 號反應爐經歷了爐心熔毀。員工們努力設法使反應爐得以冷卻，但卻又發生了幾起氫氣爆炸事件。政府命令使用海水來冷卻反應爐，這也徹底打消了未來修復反應爐的念頭。F Tanabe Journal of Nuclear Science and Technology 2011 volume 48 issue 8 pages 1135 to 1139 第 1 號機組 冷卻系統故障 於 3 月 11 日 16 時 36 分，日本政府宣佈進入「核能緊急事態」（日本法關於處理核子緊急準備之特別措施第 15 條），這是因為「1 號機和 2 號機緊急爐心冷卻系統，無法確定反應爐的冷卻水注入功能」。稍後，由於 1 號機的反應爐水位監測功能恢復正常，警戒狀態得以暫時解除，但是在 17 時 7 分又重回警戒狀態。 12 日清早，東京電力公司（以下簡稱「東電」）報告，汽輪機房的輻射水平正在升高 Radiation level rising in Fukushima Nuclear Plant turbine building Nikkeicom 12 March 2011 JST Retrieved 1830 GMT 11 March 2011。因圍阻體內冷卻水過熱蒸發壓力大增，開始考慮開啟壓力閥釋放出水蒸氣進行減壓，由於該動作會造成輻射外洩入大氣中，必須審慎處理。內閣官房長官枝野幸男稍後發言，輻射外洩量很小，而且陸風會將輻射物質吹向大海。International Business Times Japan warns of small radiation leak from quakehit plant Retrieved 11 March 2011 2148 GMT 在 2 時整，圍阻體內部氣壓報告為 600 kPa ，超過正常值 200 kPa 。在 5 時 30 分，1 號反應爐內部壓強是「設計限值」的 21 倍 Fukushima reactor pressure may have hit 21 times capacity METI Maeda Rita Reuters wire service quoting Japan Trade Ministry 2030 GMT 12 March 2011 Tokyo time，即 840 kPa。圍阻體內部越來越高的溫度會引起壓強的增高，而冷卻水泵和促使熱氣透過熱交換器的風扇都必須依賴可靠的電源存在 All Things NuclearContainment at Fukushima Allthingsnuclearorg Retrieved on 12 March 2011。假若壓強過高，則必需將熱氣外釋。藉著水蒸氣的蒸發，反應爐也可以稍微冷卻。但失去的冷卻水必須補足。反應爐內的水應該只具有微量輻射性，但這假定核燃料並未遭受損壞。 在 7 時正，東電發表新聞稿，偵測車對於放射線物質（碘等等）的測量顯示，與正常值相比，輻射水平正在增加，另外一個偵測中心也顯示出輻射水平高於正常值。截止至 13 日 7 時地震對 TEPCO 設施造成的損毀情況，TEPCO 新聞網，7 AM JST 在核電站正門測量到的伽瑪射線劑量率或等效劑量率從 4 時正的 69 納戈雷 時（nGyh）（等效於 0069 微西弗每小時），在 40 分鐘內，跳到 866 nGyh（等效於 0866 微西弗每小時），後來更在 10 時 30 分達到高峰值 3855 微西弗每小時。在 13 時 30 分，1 號機組附近偵測到放射性銫 137 和碘 131，。這意味著壓力槽中的冷卻水位過低，燃料棒已經暴露於槽內水面之上，從而發生核燃料棒護套損毀甚至是部分爐心熔毀。日本放送協會網站報導，冷卻水位降低過度，造成核燃料棒部分暴露。東電表示，核電廠邊界的輻射水平已超過安全標準。 有資料顯示，東電當天曾考慮從附近海岸汲取海水來冷卻反應堆，但最終未能執行。有人認為東電是擔心自己的資產永久損毀。 反應堆建築爆炸 3 月 12 日 15 時 36 分，1 號機所在地的建築發生爆炸。四名員工因此受傷，都已被送往醫院治療，幸無大礙。反應爐建築的屋頂及外牆的上半部分被炸毀，只剩下不銹鋼樑架。屋頂與外牆是用來保護內部裝置不至受到惡劣氣候影響，並不能夠抵擋爆炸所產生的高壓力，也不是反應爐的圍阻體。在每個機組的建築物內部，有「乾井」與「濕井」這兩個厚度超過 2 公尺的強力鋼筋混凝土結構形成「圍阻體」，緊密地包住反應堆壓力槽。 專家很快就毫無異議地斷定，這次爆炸是氫氣洩漏而引起的外部建築屋頂爆炸，並非反應爐本身。由於壓力槽內壓力增加水位降低，暴露出水面的核燃料氧化鈾溫度過熱，燃料棒護套的鋯合金與水蒸氣發生催化反應而產生的氫氣，隨著減壓洩氣時釋出而聚集於建築物內的上方。安全裝置應該在排氣的同時點燃氫氣，避免發生爆炸。但可能是因為斷電而無法運作，該系統也失去功能。 政府官員表示，反應爐的圍阻體仍舊無損，並沒有發生大規模放射性物質外洩，即使如此在爆炸事件後，觀測到輻射水平已明顯地增加。ABC 新聞報告，根據福島縣政府，核電站的每小時輻射劑量率已達 1015 微西弗。有兩位核能專家分別獨立地指出切爾諾貝利核電站與福島第一核電站之間設計與運作狀況的差異，其中一位認為車諾比核能電廠事故應該不會再次發生。 改用海水冷卻 3 月 12 日 20 時 05 分，按照「核能管控法」和首相菅直人的指示，日本政府命令將海水注入 1 號機，盡力冷卻反應爐內可能會熔毀的爐心 Seismic Damage Information 19th press communicate released by Nuclear and Industrial Safety Agency on 0830 13 March 2011。在 21 時正，東電發表，已經在 20 時 20 分開始將海水注入於反應爐，準備稍後用硼酸為中子吸收劑注入於反應爐，雖然自動停機時已插入控制棒停止連鎖反應，這裡則可以進一步預防區域性「再臨界」的發生。將反應爐的爐心注滿海水大約需 5 至 10 小時，之後需要 10 天時間來完成整個過程。在 23 時正，東電表示，由於在 22 時 15 分又發生地震，暫時停止注入海水，稍後，又恢復注入海水。由於注入海水會使得反應爐管路被海水中的鹽分與雜質汙染，這幾乎是不可逆的，因此注入海水等於是宣告 1 號機即將遭受除役的命運。 原安院報告，在 13 日 11 時 55 分，開始透過滅火系統的管路將海水注入壓力槽內。在 14 日 1 時 10 分，由於所有儲水池內的海水都已罄盡，只好暫時停止注入海水。同樣地，3 號機海水注入工作也暫時停止。在 3 時 20 分，又恢復水源供應。在 14 日 5 時正核電站附近的輻射劑量率測量大約為 0038 微西弗每小時，在 15 時正，降為 0035 微西弗每小時 。 原安院表示，到 16 日早晨為止，由於冷卻水位過低，燃料棒因過熱已經發生破損的比例，推估一號機可能已高達 70 而二號機也可能有 33。 18 日，工作人員正在 1 號機隔壁的辦公室裝置一個新的配電板，準備從位於 2 號機的輸電網路變壓器傳輸電力過來。預期在 19 日，1 號機和 2 號有機會恢復通電。 第 2 號機組 當地震發生時，2 號機正在運轉。如同其它兩個機組，工程師立刻將 2 號機緊急停機。隨之而來的大海嘯沖進核電廠區。柴油發電機、備用水泵等等，都被大海嘯沖壞。反應爐爐心隔離冷卻系統原本正常地運轉。但到了深夜，反應爐狀態變得撲朔迷離，一些監測儀器仍舊依靠備用電源。冷卻劑液位相當穩定。技工開始做準備，在必要時刻，降低反應爐圍阻體的壓強，政府已被告知這些準備，但東電並沒有在新聞通訊裡提到是哪些動作。根據東電通訊，在 3 月 12 日 19 時正，東電關掉了反應爐爐心隔離冷卻系統，之後又幾次開開關關，在 13 日 9 時正，冷卻系統仍舊在運轉 。12 日午夜前，圍阻體開始降壓。根據原安院通訊，在 14 日 9 時 30 分，依靠移動式發電機供給的電力，反應爐爐心隔離冷卻系統還在運轉。 冷卻系統故障 東電表示，在 3 月 14 日 13 時 25 分，2 號機的冷卻功能完全停止。稍後，時事通訊社報導，冷卻水水位正逐漸降低，2 號機的 4 公尺長燃料棒已經完全暴露約 140 分鐘之久，很可能會發生爐心熔毀。在 20 時 07 分，燃料棒仍有 37 公尺暴露在外，不排除爐心熔毀的可能性。 日本新聞網也報道，2 號機在 14 日深夜因為冷卻水蒸發導致 4 米高的燃料棒完全暴露出水面，雖然核能專家採取了 注入海水 的緊急方案，並使得反應堆內的水位一度上升至 31 米，核燃料棒仍處於無法冷卻的狀態。 共同通訊社報告，工作人員成功地將海水注入反應爐，一度覆蓋了燃料棒下半段。但是，上半段仍暴露在外，技術人員不排除燃料棒已經熔毀的可能。。在 21 時 37 分，東電表示，在核電廠正門測量到最高輻射劑量率 3130 微西弗每小時。暴露在該輻射水平下 20 分鐘等於非核能工作人員「年攝入限度」。在 22 時 35 分，輻射劑量率降低至 326 微西弗每小時。 大約在 23 時正，水位又急劇下降，整個燃料棒再度出現完全 裸露 的問題。東電承認，2 號機反應堆的堆芯因為高溫可能已經熔解。如果燃料棒持續無法冷卻，當溫度達到 2000 度的話，燃料棒護套就會在高溫中熔解，導致核洩漏，或許將會造成本次大地震最嚴重的次生災害。東電表示，3 號機的氫氣爆炸可能引起 2 號機冷卻系統發生故障，因為用來冷卻 2 號機的五個水泵之中，在 3 號機爆炸之後，有四個水泵失去功能，剩下的一個水泵也短暫的停止工作。又由於反應爐內部一個氣流流量計不小心被關掉，造成壓強升高，阻止海水注入，造成燃料棒完全暴露。為了要補充海水實施冷卻，必須先開啟一個氣閥，讓蒸汽外洩。降低內部的壓強。在 15 日 4 時 11 分，氣閥開啟成功，又可以將海水注入反應爐。 18 日，東電指出，核電站在地震後處於停電狀態，備用發電機也因海嘯而出現故障無法使用，1 號機到 3 號機的核反應堆等無法冷卻，如要恢復冷卻功能，必須先與場外電源連結，該公司在 17 日之前，已鋪設了向 2 號機輸電用的新的電纜，並在 18 日進行發電站內部進行接續作業。這項作業首先在裝置損壞程度較輕的 2 號機組進行，並希望 18 日晚上就能恢復輸電以啟動冷卻裝置《東電擬修復外部電源冷卻核反應堆》日本放送協會華語新聞，2011 年 3 月 18 日。 反應爐建築爆炸 3 月 15 日 6 時 10 分，2 號機傳出爆炸聲。這次爆炸可能損壞了圍阻體底部的壓力抑制槽。輻射水平（9655 微西弗每小時）已超過法定限度（500 微西弗每小時）。核電廠內 800 名工作人員中，不必要人員都開始撤離，只留下 50 人員敢死隊，稱為福島 50 死士，繼續執行這艱險的冷卻工作。在爆炸之前輻射等效劑量率大約為 73 微西弗每小時，在爆炸兩個小時之後，等效劑量率很快就升高至 8217 微西弗每小時。爆炸發生 3 小時之後，繼續提高至 11900 微西弗每小時。稍加比較，普通人一年吸收的等效劑量只有 1000 微西弗，所以，在那裡一小時等於普通人 12 年所吸收的輻射劑量。 稍後，內閣官房長官枝野幸男承認，在圍阻體底部的壓力抑制槽已在爆炸中損壞，造成壓強降低。東京電力公司強調圍阻體並沒有破裂，因為輻射水平並沒有升高 15 March 2011 Plant operator says reactor seal apparently not holed Channel News Asia。中午 10 點，確定 2 號機組出現中子輻射，初步判斷為壓力槽發生破裂，放射性物質出現洩漏。日本首相菅直人發表電視講話，宣稱核電站情況不容樂觀，進一步要求擴大避難區面積。 在 15 日舉行的一個新聞發表會裡，國際原子能機構的總幹事天野之彌表示，2 號機的反應爐爐心可能已遭受損壞。他估計損壞小於 5。16 日早晨，原安院報告，大約有 33 燃料棒已遭受損壞。 等 3 號機的噴水冷卻在 17 日 20 時 9 分告一段落後， 工作人員準備加夜班，重新從輸電網路連線電纜至 2 號機。19 日，2 號機的變壓器已恢復通電。但是，仍舊需要連線到附近辦公室的一個新的配電板。20 日 15 時 46 分，2 號機正式恢復通電，還有很多裝置尚未修理與接電。同日，乏燃料池又注入了大約 40 公噸海水。 持續輻射外洩 3 月 27 日，2 號反應爐的積水中，檢驗出了每毫升 29 億貝克的放射物質含量，此含量超過一般含量的 1000 萬倍，同時是 1 號和 3 號反應爐冷卻水放射性物質含量的 1000 倍。該爐積水的水面檢出超過 1 西弗 1000 毫西弗 的輻射劑量，若人直接暴露在此劑量下，會出現明顯噁心的症狀。東電原本打算當天要對 2 號反應爐進行的冷卻水清理作業也被迫中斷。恢復作業的時候未定。翌日凌晨，東京電力又發表更正，表示原測定值有誤，將該積水樣本中主要含有的放射性物質銫 134 誤植為半衰期短的碘 134，以致計算錯誤，原本釋出的 1000 萬倍濃度，實為 10 萬倍。 27 日，國際原子能總署表示，2 號機反應爐壓力槽的槽底溫度，昨日從 100C 降低到 97C。為了要降低渦輪機房的輻射水平，必需將渦輪機房地下室的汙水抽至冷凝器 Fukushima Daiichi Nuclear Accident Update 27 March 0300 UTC International Atomic Energy Agency 27 March 2011 Retrieved 27 March 2011。但是，兩個冷凝器都已盛滿。因此，需要先將冷凝器裡的水轉移至儲存槽。這樣，冷凝器有足夠的容量來盛裝地下室內的汙水。這些水泵每小時可以抽掉 10 至 25 公噸的汙水 httpswebarchiveorgweb20110402034951httpwww3nhkorjpdailyenglish30_26html TEPCO halts work to remove radioactive water。 28 日，日本原子力安全委員會認為，在 2 號機反應爐爐心，熔毀的燃料棒外釋放射性物質已藉著冷卻水媒介，透過未知路徑，外洩至渦輪機室，造成積水的輻射劑量率飆高。為了減少漏水，東電將灌水率從每小時 16 公噸降低到每小時 7 公噸。這可能會促使反應爐溫度升高。 29 日，通用電氣公司的沸水反應爐安全研究部門前主管 Richard Lahey 推測，2 號機的爐心熔毀可能已經穿透了壓力槽底端。這喚起了放射性物質嚴重外洩的顧慮。 第 3 號機組 與其它五個機組不同，3 號機使用的燃料是由氧化鈾與氧化鈽混合製成，稱為混合氧化物核燃料。由於鈽元素的放射性半衰期很長久，外釋於環境後會造成致癌效應，所以，3 號機比其它機組更具危險性。3 號機與 4 號機的控制中心位於同一個辦公室。 冷卻系統故障 3 月 13 日清早，原安院官員在新聞釋出會裡表示，3 號機的緊急冷卻系統已失去功能，資深工程師正在埋頭苦思、腦力激盪，尋找冷卻反應爐的可行之道，防止爐心熔毀。5 時 38 分，由於失去電力，無法將冷卻液注入反應爐。工作人員努力修復電源，降低氣壓 Seismic Damage Information 20th press communicate released by Nuclear and Industrial Safety Agency on 1630 13 March 2011。混合氧化燃料棒一度曾經有 3 公尺暴露在外，沒有被冷卻液遮掩。7 時 30 分，東電開始準備外釋放射性蒸氣，東電認為外釋的輻射劑量相當小，不會影響個人身體健康。7 時 30 分，技工用手工操作，緩緩開啟氣閥，降低壓力槽內的壓強。9 時 20 分，順利完成整個程式。9 時 25 分，開始透過消防泵將含有硼酸的水注入壓力槽 Seismic Damage Information 22th Release byNuclear and Industrial Safety Agency on 0730 14 March 2011。13 時 12 分，由於水位繼續降低，壓強不斷升高，所以決定改使用海水。15 時正，東電表示，雖然注入大量海水，反應爐內的水位並沒有升高，輻射量反而增加。22 時正，枝野幸男宣告，水位已稍微升高，但有一隻水位計顯示出水位現在又停頓持平。當晚，23 時 30 分，原安院官員表示，水位計顯示水位升高至距離燃料棒頂端 2 公尺的位置，這是非常嚴重狀況，很可能燃料棒會遭受損壞。但是由於其它計表的讀數與這資料並不一致，懷疑可能水計表也發生故障了。 14 日 1 時 10 分，由於儲水池的海水完全罄盡，海水注入作業暫時停止。3 時 20 分，儲水池補足海水後，又繼續海水注入作業。 15 日早晨，枝野幸男宣佈，根據東電資料來源，在 3 號機與 4 號機之間某位置，偵測器測量到等效輻射劑量率 400 毫西弗每小時。但這可能是 4 號機爆炸飛落的灰燼所造成的測值，其它位置都尚未測到這麼高的等效輻射劑量率。 反應爐建築物爆炸 3 月 13 日 12 時 33 分，日本政府主要發言人枝野幸男表示，如同先前 1 號機案例，3 號機的建築物內部也正在累積氫氣，有可能發生類似的爆炸。14 日上午 11 時 01 分，3 號機也因同樣問題而導致無可避免的氫氣爆炸，造成 11 人受傷，建築物屋頂及外牆的上半部分被炸毀，但內部圍阻體尚未受損。相關單位隨後發出通報，附近方圓 20 公里內 600 多位居民全部室內避難。這次爆炸比發生於 1 號機的爆炸強烈，在 40 公里以外都能夠感覺得到。11 時 13 分，反應爐內部壓強為 380 kPa；11 時 55 分，壓強為 360 kPa，與參考壓強 400 kPa 和 1 號機的最高壓強相比較，顯得相當平穩。海水注入仍舊持續不斷。在服務廳，輻射劑量率為 50 微西弗每小時。在核電廠正門，測量值為 20 微西弗每小時。 乏燃料池過熱 3 月 16 日上午，有訊息傳出 4 號機因過熱冒出白煙，白煙很可能是含有輻射的水蒸氣，但其後證實 3 號機組因「乏燃料池」無法冷卻，水分蒸發成水蒸氣，從而形成了白煙並並發生火警。輻射水平一度急升 Japan Says 2nd Reactor May Have Ruptured With Radioactive Release The New York Times 16 March 2010。因此，10 時 45 分，在 3 號機與 4 號機共同的控制室內工作的員工集體撤離。其後輻射水平稍為回落，員工又返回工作崗位。11 時 30 分，繼續海水注入作業。內閣官房長官枝野幸男表示，3 號機組的壓力槽可能受損，放射性物質可能隨蒸氣向外擴散，正計劃向核電廠注入硼酸，減低核分裂速度。 同日下午 16 時 12 分，日本仙台市內霞目駐地的陸上自衛隊第 1 直升機團曾嘗試用 CH47 直升機吊運大型盛水容器，將海水噴灑在 3 號機上方以作降溫《直升機將向 3 號機組注水》日本放送協會華語新聞，2011 年 3 月 16 日，但未能成功《福島 3 號反應堆安全殼可能破損 直升機未能噴水降溫》香港電臺中文新聞，2011 年 3 月 16 日。工程師認為，位於 3 號機內部最上層的乏燃料池，由於海水沸騰蒸發，正在冒出濃濃白煙。乏燃料池是用於暫時儲存乏核燃料的地方。乏核燃料會繼續衰變，同時產生衰變熱，假若沒有足夠冷卻液將溫度降低，可能會起火，將放射性物質隨著灰燼到處散播，非常危險。4 號機的乏燃料池也嚴重缺水。但是，由於直升機測量到輻射劑量率跳高到 50 毫西弗，任務被迫取消 NHK WORLD English。21 時 06 分，日本政府官員表示，3 號機大概還未遭受嚴重損壞，但仍舊是政府最高優先。 17 日上午 9 點 48 分，9 點 52 分，10 點 00 分，三架航空自衛隊 CH47 直升機分別實施了三次人工降水（每架飛機載水 75 噸）《自衛隊對 3 號機組實施投水》日本放送協會華語新聞，2011 年 3 月 17 日。可是成效不彰，根據距離 3 號機組外約 100 公尺的儀器顯示，於日本時間 17 日早上 9 時 40 分的輻射劑量率為每小時 3782 微希弗，而投水後於 10 時 20 分則為每小時 3752 微希弗，顯示輻射劑量率並未出現明顯變化《投水作業並未取得預期效果》日本放送協會華語新聞，2011 年 3 月 17 日。為此，日本自衛隊擬動用 11 輛配備超高水壓功能的特殊消防車，從反應堆外部建築 30 米的噴水地點開始，向 200 米外的海岸連成一線，用水管連線消防車，並從海里抽取海水冷卻機組，估計每分鐘將可以噴射 6 噸海水《日自衛隊準備地面噴水作業》日本放送協會華語新聞，2011 年 3 月 17 日。同時，鎮暴警察使用噴水砲將海水噴向反應爐建築上方。另外，還有 30 輛「超功能援救車」也參與噴水作業。下午 7 點，警視廳機動隊 11 名人員（年紀在 2541 歲間）趕來向 3 號堆放了四噸水但未放準位置。 18 日，當局再次向受損的 3 號機組注水降溫，但防衞省表示，自衞隊直升機不會參與，並無解釋原因。經過陸空兩路的灌水工作，核電廠周圍的輻射水平在當天輕微回落，並在遠處可見水蒸氣從反應堆廠房升起《自衛隊結束對 3 號反應堆噴水》日本放送協會華語新聞，2011 年 3 月 18 日。內閣官房長官枝野幸男在當天上午表示，雖然海水已經被注入到核廢料冷卻池，但難以估計有多少海水成功注入《枝野稱昨日注水量尚不清楚》日本放送協會華語新聞，2011 年 3 月 18 日。 21 日下午，在 3 號機建築物東南角出現灰色濃煙。乏燃料池就是坐落於這位置。工作人員立刻撤離現場。但輻射測量並沒有指出輻射水平有任何顯著地的變化。稍後，濃煙自動地消退無蹤。 22 日，在連線到新電網電源之後，控制中心大放光明。由於顧慮到乏燃料池可能已遭損壞，到 23 日為止，噴水作業一直持續不停，並且採取輪班制來降低員工的輻射曝露量。。23 日，又從建築物內冒出烏黑濃煙，促使工作人員再度被撤離。東電表示，並沒有發現任何對應的輻射量跳升。原安院官員西山英彥坦言：「我們並不知道烏煙發生的原因。」日本媒體次日的報道中此發言尚有下文。儘管無法確信，但產生黑煙可能是由於水泵潤滑油被引燃。（2011 年 3 月 24 日 11 時 46 分 読売新聞） 同日，由德國普茨邁斯特機械公司製造的 58 公尺泵車開始向反應爐建築注入海水。 24 日，使用剛剛修復的冷卻系統與水淨化系統，多達 35 公噸的海水被灌入乏燃料池。25 日，西山英彥宣佈，反應爐壓力槽可能已遭破壞，正在外洩放射性物質。汙染積水的高輻射水平嚴重妨礙搶救工作 第 4 號機組 在 3 月 15 日上午 4 號核能機組著火，著火原因待查規估與 1、3 號機相同狀況氫氣爆炸。深夜 23 時，東電記者會承認，火災導致外層建物崩落。而圍阻體外的存放乏核燃料棒的乏燃料池，因無法向其注水，目前水位不足可能造成燃料棒露出，放射性物質外洩。 16 日清晨，福島第一核電廠四號機二次起火，外壁兩處破洞，三十分鐘後熄滅，有兩名員工失蹤。 10 時左右，第一原發冒出白煙，疑似 4 號機發出，其後證實 3 號機過熱冒煙現在日本官方已將電廠人員全部撤出，包括最後的 50 名工作人員，日準備將向美國軍方尋求直接援助。 17 日上午 9 點 54 分，一架航空自衛隊 CH47 實施了人工降水。稍後，日本原安院發言人提出回應，「我們無法前往現場，所以不能證實 4 號反應爐的耗乏燃料棒存放池是否還有水」。 美國核子管理委員會（NRC）主席格雷戈裡賈茨科 17 日表示，「美國官員認為，遭強震重創的日本福島第一核電廠，至少有 1 具反應爐的受損情況遠比日本政府承認的嚴重」，並說「因此我們認為，（廠內）輻射量極高，可能會影響採取修正措施的能力」。根據據《紐約時報》（New York Times）報導，「賈茨科認為，福島第一核電廠 4 號反應爐用來存放乏核燃料棒的水池，現在已經沒水或只剩很少的水，導致燃料棒暴露在空氣中，將輻射釋出到大氣層中」。 東電隨即反駁賈茨科的說法，該公司發言人表示：「我們無法入內檢查，但我們一直小心翼翼觀察反應爐建築的週遭地區，並未發現任何特別的問題」。 冷卻系統故障 大地震發生時，4 號機正在進行從 2010 年 11 月 30 日開始的定期維修，是處於停機狀態。在 2010 年 12 月，所有的燃料棒都被搬運到位於建築物最上層的乏核燃料。在那裡，乏核燃料會被固定於「乏核燃料架」。為了防止發生任何核反應，乏核燃料架內部都含有硼元素。雖然這些剛剛燒過的乏核燃料棒不再能用來發電，它們仍舊會產生很多的衰變熱。與在 5 號機和 6 號機的乏燃料棒相比較，4 號機的乏核燃料棒需要更多冷卻資源。在 2010 年 11 月，福島第一核電站的 6 個乏燃料池總共儲存了大約 3450 個乏核燃料元件。2011 年 3 月 14 日，乏燃料池的水溫升高到 84 C，這比平常水溫 25 C 高出很多。15 日 19 時整，國際原子能總署獲知該事實。 15 日 6 時正，乏燃料池附近發生爆炸，這可能是因為氫氣累積而造成的爆炸，損壞了 4 號機的屋頂區域與旁邊 3 號機的一部分建築。9 時 40 分，乏燃料池開始燒起熊熊大火，造成放射性汙染，外釋出很多乏核燃料所含有的放射性物質。東電表示，在 12 時正，員工將大火撲滅。由於輻射水平高升，很多員工被迫撤離。 15 日早晨，枝野幸男宣佈，根據東電，在 4 號機測量得到的輻射劑量率已達 100 毫西弗。原安院報告，外牆出現兩個長寬各 8 公尺的方形破洞。17 時 48 分，東電高層職員透露，乏燃料池的水可能正在沸騰。21 時 13 分，4 號機內部輻射率太高，員工不能夠長時間待在那裡。22 時 30 分，東電報告，由於輻射率太高，員工無法做將水注入乏燃料池的準備。22 時 50 分，東電開始考慮是否使用直升機噴灑海水於乏燃料池 Late Tuesday officials at the plant said they were considering asking for help from the US and Japanese militaries to spray water from helicopters into the poolhttpwwwajccombusinessradiationlevelsoarsafter872556html。但是顧慮到員工安全與是否能起實際作用，公司選擇延後這動作。公司另外又考慮到是否可以改用高水壓消防水管。 16 日 5 時 45 分，一位正在運送電池到控制中心室的員工發現，建築物的西北角失火。他立刻將該狀況報告上級，火勢急速被控制。5 時 45 分，火災已被撲滅。11 時 57 分，東電釋出一張 4 號機相片，相片顯示 4 號機建築物的大半外牆已倒塌 TEPCO releases photo of No4 reactor。公司開始慎重考慮使用直升機噴灑硼酸於 4 號機。 乏燃料池可能臨界 3 月 16 日 14 時 30 分，東電宣佈，公司相信乏燃料池已開始沸騰，這增加了暴露的乏核燃料棒會達到臨界狀態的可能性 Fukushima nuclear plant evacuated after radiation spikes The No 4 reactor is an increasing cause for concern Tepco believes that the storage pool may be boiling raising the possibility that exposed rods will reach criticalityThe possibility of recriticality is not zeroa Tepco spokesman said。臨界狀態並不意味著類似核子彈爆炸一樣的事件，而是持續地外洩放射性物質。20 時正，公司準備使用警察水砲噴向 4 號機灌水 16 日，美國核能管理委員會主席格雷戈裡賈茨科在國會聽證會發言，委員會認為乏燃料池內的水已經乾涸。日本核子主管機構與東電對此斷言提出質疑。同一天稍後，賈茨科相信他的發言正確無誤，此訊息在日本有可信來源證實。13 時正，東電表示，從直升機可以觀察到乏燃料池仍舊有很多水。法國的「輻射防護與核子安全研究院」對於這觀察表示贊同，直升機的飛行員觀察到 4 號機的乏燃料池仍舊有很多水，所以改變計畫，換為向 3 號機噴灑海水 Jonathan Weisman Did NRCs Jaczko Misspeak The Wall Street Journal blogswsjcom 17 March 2011。 20 日 8 時 20 分，自衛隊噴水車開始將水噴入 4 號機的乏燃料池。 22 日，澳大利亞軍方空運了一些貝克特公司的機器人，能夠執行遠端噴水與遠端監測等等功能。澳洲人報報導，這會給出清楚的乏燃料池畫面；之前，並沒有辦法觀看反應爐裡最危險地方乏燃料池。 第 5、6 號機組 當大地震來襲時，5 號機及 6 號機都處於停機狀態。5 號機與 6 號機分別在 2011 年 1 月 3 日和 2010 年 8 月 14 日開始停機。但是，它們內部仍舊有可供反應的核燃料。這與 4 號機的狀態大不相同，4 號機反應爐內部的燃料棒已在大地震前移除。 3 月 15 日政府發言人枝野幸男表示，由於冷卻問題，工作人員正在密切監視 5 號機與 6 號機。9 時 16 分，為了避免氫氣累積，工作人員考慮除去這兩機組建築物的屋頂。21 時正，5 號機的水位高出燃料棒 2 公尺，但是正以每小時 8 公分速率降低。3 月 16 日，東電表示，5 號及 6 號反應爐 15 日出現溫度微升，目前正灌水進入這 2 座反應爐中，以冷卻降溫福島 6 座反應爐 岌岌可危，中國時報 中央社，20110316。 17 日，6 號機的緊急柴油發電機成功啟動，可以用來提供電力給冷卻系統與淡水補給系統。工作人員開始做準備，等待主電源接妥，就可用水泵將水注入反應爐壓力槽。反應爐的水位仍舊緩慢降低。工作人員正在從 1 號機及 2 號機的暫時電源連線電纜過來，估計 3 月 20 日輸電線網會開始供電。3 月 18 日，原安院指出，反應爐的水位高出燃料棒 2 公尺，5 號機與 6 號機的屋頂鐵皮板已被除去，這樣氫氣可以快速散發。 19 日，原安院指出，在 4 時 22 分，6 號機的兩臺緊急柴油發電機啟動，並提供電力給 5 號機的乏燃料冷卻系統，冷卻正在進行中。稍後，更多緊急柴油發電機啟動，開始供電給 6 號機的乏燃料冷卻系統。18 時整，5 號機乏燃料池的溫度降低至 48 C。20 日 ，5 號機乏燃料池的溫度降低至 37 C，6 號機乏燃料池的溫度也降低至 41 C。原安院宣佈，這兩個反應爐都已回復到「冷停機」狀態。 2013 年 9 月 19 日，日本首相安倍晉三親自視察福島第一核電站並且做出指示，除了先前除役的四個反應爐以外，完好但停機的第五、六號反應爐也應報廢，專心處理汙水問題。安倍說：「此行目的正是要親自見證。」安倍視察福島 廢 2 核反應爐 世界新聞網 其它設施 一至三號反應爐之地下室、坑道與隧道積水 thumb300pxright 高輻射汙水經過礫石層洩漏的路徑。1：反應爐建築。 2：渦輪機建築。3：冷水進水口。 如右圖所示，福島核電廠有很多坑道和隧道，從每一個機組的反應爐建築先連線到渦輪機建築，再連線到大海。在某些位置，這些連線通道是露天坑道，在其它位置，是地下隧道。在坑道和隧道內部，鋪設有電纜與輸送管。 3 月 27 日，東電報告，在搶修 2 號機的電力系統時，發現渦輪機房地下室淹入大量非常高輻射汙水。雖然最初檢測到輻射水平為正常值一千萬倍的結果，後來證實為不正確，但是仍舊比正常值高出十萬倍。28 日，日本原子力安全委員會宣佈，強烈地懷疑，在 2 號機反應爐爐心，熔毀的燃料棒所外釋的放射性物質已藉著圍阻體內的水媒介，透過未知路徑，外洩至渦輪機室，造成汙水的輻射水平飆高。1 號機和 3 號機的渦輪機房地下室都淹進高輻射汙水。1 號機、2 號機和 3 號機的渦輪機房下面的坑道也都浸滿了汙水 Takahara Kanako and Kazuaki Nagata High radiation found outside nogo zone Japan Times 1 April 2011 p 1。這些坑道離大海很近，但並沒有直接通到大海。30 日，2 號機和 3 號機坑道汙水再漲高 1 公尺，就會溢流至大海。更驚險地是，1 號機坑道的汙水離溢流水位只差 10 公分 TEPCO faces challenge in cooling reactor。 坑道裡過高的汙水水位，加上有可能汙水會溢流至大海，使得冷卻作業更為困難。反應爐需要澆水冷卻，但這造成坑道淹滿了汙水的副作用 httponlinewsjcomarticleSB10001424052748704471904576229854179642220html At plant a choice between bad worse，從而導致溢流至大海，使得輻射外釋更加惡劣。因此，東電將注入 2 號機的冷卻水的泵水率大幅降低，從 16 公噸降到 7 公噸每小時。 東電又採取兩種方法來防止高輻射汙水洩漏至大海。從 27 日開始，東電將渦輪機房地下室的汙水抽至冷凝器。冷凝器很快就被盛滿。需要用水泵將冷凝器內部的水轉移至建築物外面的儲存槽。這樣，冷凝器可以容納地下室的汙水 Asahi Shimbun Radiation fallout from Fukushima plant will take months to stop 1 April 2011。假若儲存槽和冷凝器都盛滿的話，東電考慮用油輪或超大浮動油桶來暫時儲存輻射汙水。 第二種阻止溢流的方法是，堵住從 2 號機外一個豎井內的裂縫洩漏至大海的輻射汙水。東電認為，這 20 公分長裂縫是造成洩漏的主要因素，早在 3 月 11 日 90 級大地震之後，從損壞的水管，輻射汙水持續不斷地洩漏到水管下方的礫石，然後流到豎井，再透過裂縫，最後洩漏至大海。。東電嘗試用將沙袋與混凝土投灌入豎井內堵漏。4 月 2 日，該堵法遭遇失敗，混凝土無法按照正常方式凝固。3 日，東電又試驗注入高分子聚合物、木屑、報紙等等吸水後會膨脹的物質，但是仍舊無法堵漏 Takahara Kanako Two missing Tepco workers found dead Japan Times 4 April 2011 p 1。4 日早晨，員工在豎井附近注入顯跡素，觀察汙水的流動路線。5 日，員工在豎井附近鑽孔，注入顯跡素。經過一番努力，終於在下午，觀察到含有顯跡素的汙水從豎井內的裂縫流出。一小時後，員工將凝聚劑注入孔內。員工又鑽孔至豎井下方的礫石，然後注入 1500 公升的水玻璃（矽酸鈉）。6 日，東電宣佈，堵漏成功，輻射汙水已停止從豎井洩漏至大海 NHK Radioactive water leak at Fukushima plant stops 6 April 2011。 乏燃料共同儲存池 從反應爐移除的乏燃料元件會先儲存在乏燃料池 18 個月。然後，再運送至「乏燃料共同儲存池」。現在總共儲存了 6375 件乏燃料元件在共同儲存池裡。3 月 18 日，東電表示，共同儲存池水位穩定，溫度為 55 C。儲存更久的乏燃料會被送到「乾燥乏燃料護箱儲存地區」。在那裡，東電尚未發現任何不規則徵兆。21 日，共同儲存池的水溫微升至 61 C，工作人員立刻噴水約 5 小時至儲存池裡。 總彙 由日本原子力產業協會提供資料。 反應堆狀況（5 月 18 日 1200）日本原子力產業協會關於福島第一核電站反應堆最新狀況資料： 1 2 3 4 5 6 輸出功率 兆瓦 460 784 784 784 784 1100 反應堆型別 BWR3 BWR4 BWR4 BWR4 BWR4 BWR5 地震時狀態 工作中自動停機 工作中自動停機 工作中自動停機 定期檢修中 定期檢修中 定期檢修中 爐心燃料完整性（裝填燃料數） 反應堆壓力容器完整性 容器完整性 核心冷卻系統 1 RHR 需接入交流電源的冷卻系統（以注入大量淡水冷卻） 核心冷卻系統 2 MUWC 無需交流電源的冷卻系統（基於熱交換的冷卻） 反應堆廠房 壓力容器水位 壓力容器的壓力 溫度 圍阻體壓力 向燃料棒注水 向圍阻體注水 釋放壓力 乏燃料儲存池（儲存數） 乏燃料儲存池冷卻系統 中央控制室居留、操作性 喪失交流電源，惡化（中央控制室照明及監控已恢復） 喪失交流電源，惡化（中央控制室照明及監控已恢復） 喪失交流電源，惡化（中央控制室照明及監控已恢復） 喪失交流電源，惡化（中央控制室照明及監控已恢復） 完好 完好 環境汙染：核電廠狀態 福島第一核電廠正門 43 微西弗 小時（5 月 12 日 11 時 30 分） 事務本館南邊 396 微西弗 小時，西門 15 微西弗 小時（5 月 16 日 00 時 00 分） 核電廠附近的海水已被具有放射性的碘、銫、釕、碲所汙染（3 月 26 日） 二號發電機渦輪組地下室和建築物外鋪設管道之隧道的積水測出超過 1000 毫西弗之輻射（3 月 27 日） 福島第一核電廠周圍土壤在三月 21、22、25、28 日測出微量鈽，但含量極少，不會對人體造成傷害（3 月 28 日） 渦輪機組之地下水檢測出輻射汙染（3 月 30 日） 核電廠附近海水中檢測出超標 4385 倍的碘 131（3 月 31 日） 超過 1000 毫西弗 小時的受汙染海水已經從混凝土結構之裂縫滲出並流至海中（4 月 2 日） 東京電力公司和文部科學省已經擴大海水檢測範圍（4 月 4 日） 超標 750 萬倍的碘 131 從 4 月 2 日發現之受汙染海水中測出。（4 月 5 日） 在投入硬化劑後，4 月 2 日所發現之滲水情形已經確認停止（4 月 6 日） 為了讓上述之高汙染海水有存放空間，約一萬噸之低汙染海水從 4 月 4 日開始陸續排放至海中，東京電力公司表示若每日食用在核電廠周圍所捕獲的漁獲或海帶等持續一年，將會受到每年自然輻射接收量之 25（4 月 4 日） 具放射性且比平均值高 1001000 倍的碘和銫在距離核電廠 1520 公里、1520 公尺深的海床抽驗出來。（5 月 4 日） 福島第一核電廠正門 43 微西弗 小時（5 月 12 日 11 時 30 分） 事務本館南邊 396 微西弗 小時，西門 15 微西弗 小時（5 月 16 日 00 時 00 分） 核電廠附近的海水已被具有放射性的碘、銫、釕、碲所汙染（3 月 26 日） 二號發電機渦輪組地下室和建築物外鋪設管道之隧道的積水測出超過 1000 毫西弗之輻射（3 月 27 日） 福島第一核電廠周圍土壤在三月 21、22、25、28 日測出微量鈽，但含量極少，不會對人體造成傷害（3 月 28 日） 渦輪機組之地下水檢測出輻射汙染（3 月 30 日） 核電廠附近海水中檢測出超標 4385 倍的碘 131（3 月 31 日） 超過 1000 毫西弗 小時的受汙染海水已經從混凝土結構之裂縫滲出並流至海中（4 月 2 日） 東京電力公司和文部科學省已經擴大海水檢測範圍（4 月 4 日） 超標 750 萬倍的碘 131 從 4 月 2 日發現之受汙染海水中測出。（4 月 5 日） 在投入硬化劑後，4 月 2 日所發現之滲水情形已經確認停止（4 月 6 日） 為了讓上述之高汙染海水有存放空間，約一萬噸之低汙染海水從 4 月 4 日開始陸續排放至海中，東京電力公司表示若每日食用在核電廠周圍所捕獲的漁獲或海帶等持續一年，將會受到每年自然輻射接收量之 25（4 月 4 日） 具放射性且比平均值高 1001000 倍的碘和銫在距離核電廠 1520 公里、1520 公尺深的海床抽驗出來。（5 月 4 日） 福島第一核電廠正門 43 微西弗 小時（5 月 12 日 11 時 30 分） 事務本館南邊 396 微西弗 小時，西門 15 微西弗 小時（5 月 16 日 00 時 00 分） 核電廠附近的海水已被具有放射性的碘、銫、釕、碲所汙染（3 月 26 日） 二號發電機渦輪組地下室和建築物外鋪設管道之隧道的積水測出超過 1000 毫西弗之輻射（3 月 27 日） 福島第一核電廠周圍土壤在三月 21、22、25、28 日測出微量鈽，但含量極少，不會對人體造成傷害（3 月 28 日） 渦輪機組之地下水檢測出輻射汙染（3 月 30 日） 核電廠附近海水中檢測出超標 4385 倍的碘 131（3 月 31 日） 超過 1000 毫西弗 小時的受汙染海水已經從混凝土結構之裂縫滲出並流至海中（4 月 2 日） 東京電力公司和文部科學省已經擴大海水檢測範圍（4 月 4 日） 超標 750 萬倍的碘 131 從 4 月 2 日發現之受汙染海水中測出。（4 月 5 日） 在投入硬化劑後，4 月 2 日所發現之滲水情形已經確認停止（4 月 6 日） 為了讓上述之高汙染海水有存放空間，約一萬噸之低汙染海水從 4 月 4 日開始陸續排放至海中，東京電力公司表示若每日食用在核電廠周圍所捕獲的漁獲或海帶等持續一年，將會受到每年自然輻射接收量之 25（4 月 4 日） 具放射性且比平均值高 1001000 倍的碘和銫在距離核電廠 1520 公里、1520 公尺深的海床抽驗出來。（5 月 4 日） 福島第一核電廠正門 43 微西弗 小時（5 月 12 日 11 時 30 分） 事務本館南邊 396 微西弗 小時，西門 15 微西弗 小時（5 月 16 日 00 時 00 分） 核電廠附近的海水已被具有放射性的碘、銫、釕、碲所汙染（3 月 26 日） 二號發電機渦輪組地下室和建築物外鋪設管道之隧道的積水測出超過 1000 毫西弗之輻射（3 月 27 日） 福島第一核電廠周圍土壤在三月 21、22、25、28 日測出微量鈽，但含量極少，不會對人體造成傷害（3 月 28 日） 渦輪機組之地下水檢測出輻射汙染（3 月 30 日） 核電廠附近海水中檢測出超標 4385 倍的碘 131（3 月 31 日） 超過 1000 毫西弗 小時的受汙染海水已經從混凝土結構之裂縫滲出並流至海中（4 月 2 日） 東京電力公司和文部科學省已經擴大海水檢測範圍（4 月 4 日） 超標 750 萬倍的碘 131 從 4 月 2 日發現之受汙染海水中測出。（4 月 5 日） 在投入硬化劑後，4 月 2 日所發現之滲水情形已經確認停止（4 月 6 日） 為了讓上述之高汙染海水有存放空間，約一萬噸之低汙染海水從 4 月 4 日開始陸續排放至海中，東京電力公司表示若每日食用在核電廠周圍所捕獲的漁獲或海帶等持續一年，將會受到每年自然輻射接收量之 25（4 月 4 日） 具放射性且比平均值高 1001000 倍的碘和銫在距離核電廠 1520 公里、1520 公尺深的海床抽驗出來。（5 月 4 日） 福島第一核電廠正門 43 微西弗 小時（5 月 12 日 11 時 30 分） 事務本館南邊 396 微西弗 小時，西門 15 微西弗 小時（5 月 16 日 00 時 00 分） 核電廠附近的海水已被具有放射性的碘、銫、釕、碲所汙染（3 月 26 日） 二號發電機渦輪組地下室和建築物外鋪設管道之隧道的積水測出超過 1000 毫西弗之輻射（3 月 27 日） 福島第一核電廠周圍土壤在三月 21、22、25、28 日測出微量鈽，但含量極少，不會對人體造成傷害（3 月 28 日） 渦輪機組之地下水檢測出輻射汙染（3 月 30 日） 核電廠附近海水中檢測出超標 4385 倍的碘 131（3 月 31 日） 超過 1000 毫西弗 小時的受汙染海水已經從混凝土結構之裂縫滲出並流至海中（4 月 2 日） 東京電力公司和文部科學省已經擴大海水檢測範圍（4 月 4 日） 超標 750 萬倍的碘 131 從 4 月 2 日發現之受汙染海水中測出。（4 月 5 日） 在投入硬化劑後，4 月 2 日所發現之滲水情形已經確認停止（4 月 6 日） 為了讓上述之高汙染海水有存放空間，約一萬噸之低汙染海水從 4 月 4 日開始陸續排放至海中，東京電力公司表示若每日食用在核電廠周圍所捕獲的漁獲或海帶等持續一年，將會受到每年自然輻射接收量之 25（4 月 4 日） 具放射性且比平均值高 1001000 倍的碘和銫在距離核電廠 1520 公里、1520 公尺深的海床抽驗出來。（5 月 4 日） 福島第一核電廠正門 43 微西弗 小時（5 月 12 日 11 時 30 分） 事務本館南邊 396 微西弗 小時，西門 15 微西弗 小時（5 月 16 日 00 時 00 分） 核電廠附近的海水已被具有放射性的碘、銫、釕、碲所汙染（3 月 26 日） 二號發電機渦輪組地下室和建築物外鋪設管道之隧道的積水測出超過 1000 毫西弗之輻射（3 月 27 日） 福島第一核電廠周圍土壤在三月 21、22、25、28 日測出微量鈽，但含量極少，不會對人體造成傷害（3 月 28 日） 渦輪機組之地下水檢測出輻射汙染（3 月 30 日） 核電廠附近海水中檢測出超標 4385 倍的碘 131（3 月 31 日） 超過 1000 毫西弗 小時的受汙染海水已經從混凝土結構之裂縫滲出並流至海中（4 月 2 日） 東京電力公司和文部科學省已經擴大海水檢測範圍（4 月 4 日） 超標 750 萬倍的碘 131 從 4 月 2 日發現之受汙染海水中測出。（4 月 5 日） 在投入硬化劑後，4 月 2 日所發現之滲水情形已經確認停止（4 月 6 日） 為了讓上述之高汙染海水有存放空間，約一萬噸之低汙染海水從 4 月 4 日開始陸續排放至海中，東京電力公司表示若每日食用在核電廠周圍所捕獲的漁獲或海帶等持續一年，將會受到每年自然輻射接收量之 25（4 月 4 日） 具放射性且比平均值高 1001000 倍的碘和銫在距離核電廠 1520 公里、1520 公尺深的海床抽驗出來。（5 月 4 日） 環境汙染：對人類的影響 福島產牛奶，茨城、福島、栃木、群馬產菠菜等中檢測出超過食品衛生法暫時規定的放射能（3 月 22 日） 福島縣周圍生產的牛奶和其他農產品中測出超標的碘，因此日本政府發出命令，限制部分地區部分產品的輸出（3 月 21 日）及輸入（3 月 23 日） 福島和鄰近地區之牛奶和農產品中檢測出超過食品衛生法暫定規定的放射性汙染（3 月 26 日） 包含東京在內的部分縣市的自來水已被具有放射性的碘所汙染（3 月 21 日至 3 月 27 日） 4 月 4 日於茨城縣外海所捕獲的小型魚種檢測出超標之放射性銫元素（4 月 5 日） 日本政府決定將蔬菜之碘檢測標準暫時套用於漁獲的檢測標準（4 月 5 日） 福島產牛奶，茨城、福島、栃木、群馬產菠菜等中檢測出超過食品衛生法暫時規定的放射能（3 月 22 日） 福島縣周圍生產的牛奶和其他農產品中測出超標的碘，因此日本政府發出命令，限制部分地區部分產品的輸出（3 月 21 日）及輸入（3 月 23 日） 福島和鄰近地區之牛奶和農產品中檢測出超過食品衛生法暫定規定的放射性汙染（3 月 26 日） 包含東京在內的部分縣市的自來水已被具有放射性的碘所汙染（3 月 21 日至 3 月 27 日） 4 月 4 日於茨城縣外海所捕獲的小型魚種檢測出超標之放射性銫元素（4 月 5 日） 日本政府決定將蔬菜之碘檢測標準暫時套用於漁獲的檢測標準（4 月 5 日） 福島產牛奶，茨城、福島、栃木、群馬產菠菜等中檢測出超過食品衛生法暫時規定的放射能（3 月 22 日） 福島縣周圍生產的牛奶和其他農產品中測出超標的碘，因此日本政府發出命令，限制部分地區部分產品的輸出（3 月 21 日）及輸入（3 月 23 日） 福島和鄰近地區之牛奶和農產品中檢測出超過食品衛生法暫定規定的放射性汙染（3 月 26 日） 包含東京在內的部分縣市的自來水已被具有放射性的碘所汙染（3 月 21 日至 3 月 27 日） 4 月 4 日於茨城縣外海所捕獲的小型魚種檢測出超標之放射性銫元素（4 月 5 日） 日本政府決定將蔬菜之碘檢測標準暫時套用於漁獲的檢測標準（4 月 5 日） 福島產牛奶，茨城、福島、栃木、群馬產菠菜等中檢測出超過食品衛生法暫時規定的放射能（3 月 22 日） 福島縣周圍生產的牛奶和其他農產品中測出超標的碘，因此日本政府發出命令，限制部分地區部分產品的輸出（3 月 21 日）及輸入（3 月 23 日） 福島和鄰近地區之牛奶和農產品中檢測出超過食品衛生法暫定規定的放射性汙染（3 月 26 日） 包含東京在內的部分縣市的自來水已被具有放射性的碘所汙染（3 月 21 日至 3 月 27 日） 4 月 4 日於茨城縣外海所捕獲的小型魚種檢測出超標之放射性銫元素（4 月 5 日） 日本政府決定將蔬菜之碘檢測標準暫時套用於漁獲的檢測標準（4 月 5 日） 福島產牛奶，茨城、福島、栃木、群馬產菠菜等中檢測出超過食品衛生法暫時規定的放射能（3 月 22 日） 福島縣周圍生產的牛奶和其他農產品中測出超標的碘，因此日本政府發出命令，限制部分地區部分產品的輸出（3 月 21 日）及輸入（3 月 23 日） 福島和鄰近地區之牛奶和農產品中檢測出超過食品衛生法暫定規定的放射性汙染（3 月 26 日） 包含東京在內的部分縣市的自來水已被具有放射性的碘所汙染（3 月 21 日至 3 月 27 日） 4 月 4 日於茨城縣外海所捕獲的小型魚種檢測出超標之放射性銫元素（4 月 5 日） 日本政府決定將蔬菜之碘檢測標準暫時套用於漁獲的檢測標準（4 月 5 日） 福島產牛奶，茨城、福島、栃木、群馬產菠菜等中檢測出超過食品衛生法暫時規定的放射能（3 月 22 日） 福島縣周圍生產的牛奶和其他農產品中測出超標的碘，因此日本政府發出命令，限制部分地區部分產品的輸出（3 月 21 日）及輸入（3 月 23 日） 福島和鄰近地區之牛奶和農產品中檢測出超過食品衛生法暫定規定的放射性汙染（3 月 26 日） 包含東京在內的部分縣市的自來水已被具有放射性的碘所汙染（3 月 21 日至 3 月 27 日） 4 月 4 日於茨城縣外海所捕獲的小型魚種檢測出超標之放射性銫元素（4 月 5 日） 日本政府決定將蔬菜之碘檢測標準暫時套用於漁獲的檢測標準（4 月 5 日） 緊急撤離命令 3 月 11 日 21 時 23 分：半徑 3 公里內居民應撤離，半徑 10 公里內居民應待於屋中 3 月 12 日 05 時 44 分：半徑 10 公里內居民應撤離 3 月 12 日 18 時 25 分：半徑 20 公里內居民應撤離 3 月 15 日 11 時 00 分：半徑 20 至 30 公里內居民應待於屋中 3 月 25 日 11 時 30 分：半徑 20 至 30 公里內居民應考慮撤離 4 月 11 日：年輻射量在 20 毫西弗以上之地區的居民應在一個月內撤離，其餘地區應做好隨時撤離之準備 4 月 22 日：半徑 20 公里內被列為禁區，無故進入會被檢控 預計 2012 年縮小為 3km 日本國科會建議政府應修訂現行的放射性危機疏散辦法。原本為當輻射水平在任何災害發生後一週達到 50 毫西弗時才會開始疏散，以防止居民接觸到每年 20 毫西弗之輻射量。 3 月 11 日 21 時 23 分：半徑 3 公里內居民應撤離，半徑 10 公里內居民應待於屋中 3 月 12 日 05 時 44 分：半徑 10 公里內居民應撤離 3 月 12 日 18 時 25 分：半徑 20 公里內居民應撤離 3 月 15 日 11 時 00 分：半徑 20 至 30 公里內居民應待於屋中 3 月 25 日 11 時 30 分：半徑 20 至 30 公里內居民應考慮撤離 4 月 11 日：年輻射量在 20 毫西弗以上之地區的居民應在一個月內撤離，其餘地區應做好隨時撤離之準備 4 月 22 日：半徑 20 公里內被列為禁區，無故進入會被檢控 預計 2012 年縮小為 3km 日本國科會建議政府應修訂現行的放射性危機疏散辦法。原本為當輻射水平在任何災害發生後一週達到 50 毫西弗時才會開始疏散，以防止居民接觸到每年 20 毫西弗之輻射量。 3 月 11 日 21 時 23 分：半徑 3 公里內居民應撤離，半徑 10 公里內居民應待於屋中 3 月 12 日 05 時 44 分：半徑 10 公里內居民應撤離 3 月 12 日 18 時 25 分：半徑 20 公里內居民應撤離 3 月 15 日 11 時 00 分：半徑 20 至 30 公里內居民應待於屋中 3 月 25 日 11 時 30 分：半徑 20 至 30 公里內居民應考慮撤離 4 月 11 日：年輻射量在 20 毫西弗以上之地區的居民應在一個月內撤離，其餘地區應做好隨時撤離之準備 4 月 22 日：半徑 20 公里內被列為禁區，無故進入會被檢控 預計 2012 年縮小為 3km 日本國科會建議政府應修訂現行的放射性危機疏散辦法。原本為當輻射水平在任何災害發生後一週達到 50 毫西弗時才會開始疏散，以防止居民接觸到每年 20 毫西弗之輻射量。 3 月 11 日 21 時 23 分：半徑 3 公里內居民應撤離，半徑 10 公里內居民應待於屋中 3 月 12 日 05 時 44 分：半徑 10 公里內居民應撤離 3 月 12 日 18 時 25 分：半徑 20 公里內居民應撤離 3 月 15 日 11 時 00 分：半徑 20 至 30 公里內居民應待於屋中 3 月 25 日 11 時 30 分：半徑 20 至 30 公里內居民應考慮撤離 4 月 11 日：年輻射量在 20 毫西弗以上之地區的居民應在一個月內撤離，其餘地區應做好隨時撤離之準備 4 月 22 日：半徑 20 公里內被列為禁區，無故進入會被檢控 預計 2012 年縮小為 3km 日本國科會建議政府應修訂現行的放射性危機疏散辦法。原本為當輻射水平在任何災害發生後一週達到 50 毫西弗時才會開始疏散，以防止居民接觸到每年 20 毫西弗之輻射量。 3 月 11 日 21 時 23 分：半徑 3 公里內居民應撤離，半徑 10 公里內居民應待於屋中 3 月 12 日 05 時 44 分：半徑 10 公里內居民應撤離 3 月 12 日 18 時 25 分：半徑 20 公里內居民應撤離 3 月 15 日 11 時 00 分：半徑 20 至 30 公里內居民應待於屋中 3 月 25 日 11 時 30 分：半徑 20 至 30 公里內居民應考慮撤離 4 月 11 日：年輻射量在 20 毫西弗以上之地區的居民應在一個月內撤離，其餘地區應做好隨時撤離之準備 4 月 22 日：半徑 20 公里內被列為禁區，無故進入會被檢控 預計 2012 年縮小為 3km 日本國科會建議政府應修訂現行的放射性危機疏散辦法。原本為當輻射水平在任何災害發生後一週達到 50 毫西弗時才會開始疏散，以防止居民接觸到每年 20 毫西弗之輻射量。 3 月 11 日 21 時 23 分：半徑 3 公里內居民應撤離，半徑 10 公里內居民應待於屋中 3 月 12 日 05 時 44 分：半徑 10 公里內居民應撤離 3 月 12 日 18 時 25 分：半徑 20 公里內居民應撤離 3 月 15 日 11 時 00 分：半徑 20 至 30 公里內居民應待於屋中 3 月 25 日 11 時 30 分：半徑 20 至 30 公里內居民應考慮撤離 4 月 11 日：年輻射量在 20 毫西弗以上之地區的居民應在一個月內撤離，其餘地區應做好隨時撤離之準備 4 月 22 日：半徑 20 公里內被列為禁區，無故進入會被檢控 預計 2012 年縮小為 3km 日本國科會建議政府應修訂現行的放射性危機疏散辦法。原本為當輻射水平在任何災害發生後一週達到 50 毫西弗時才會開始疏散，以防止居民接觸到每年 20 毫西弗之輻射量。 國際核事件分級 日本核工業安全域性評估福島第一核電站的第一至三機組為等級 7 註 2 從福島第一核電站放出的放射性汙染已達到被列為 7 級的水平。釋放到環境中總汙染量已經是車諾比核事故的十分之一。 在第一、二、三發電機進行灌救的臨時水泵已改用純水灌救核心部分 由於運水車不足，清除 13 號機的受汙染之汙水的進度緩慢（3 月 30 日） NISA 表示，二、三號機核心可能已經破裂，造成受汙染空氣外洩（3 月 30 日） 東電開始對一號反應爐灌入氮氣，以減低氫氣爆炸之可能性（4 月 6 日） 根據測量資料顯示，一號反應爐核心部分的壓力已經連續數日（幾乎）沒有上升，懷疑應該是核心破裂所致。相同的測試也會在第二、三反應爐進行。 日本核工業安全域性評估福島第一核電站的第一至三機組為等級 7 註 2 從福島第一核電站放出的放射性汙染已達到被列為 7 級的水平。釋放到環境中總汙染量已經是車諾比核事故的十分之一。 在第一、二、三發電機進行灌救的臨時水泵已改用純水灌救核心部分 由於運水車不足，清除 13 號機的受汙染之汙水的進度緩慢（3 月 30 日） NISA 表示，二、三號機核心可能已經破裂，造成受汙染空氣外洩（3 月 30 日） 東電開始對一號反應爐灌入氮氣，以減低氫氣爆炸之可能性（4 月 6 日） 根據測量資料顯示，一號反應爐核心部分的壓力已經連續數日（幾乎）沒有上升，懷疑應該是核心破裂所致。相同的測試也會在第二、三反應爐進行。 日本核工業安全域性評估福島第一核電站的第一至三機組為等級 7 註 2 從福島第一核電站放出的放射性汙染已達到被列為 7 級的水平。釋放到環境中總汙染量已經是車諾比核事故的十分之一。 在第一、二、三發電機進行灌救的臨時水泵已改用純水灌救核心部分 由於運水車不足，清除 13 號機的受汙染之汙水的進度緩慢（3 月 30 日） NISA 表示，二、三號機核心可能已經破裂，造成受汙染空氣外洩（3 月 30 日） 東電開始對一號反應爐灌入氮氣，以減低氫氣爆炸之可能性（4 月 6 日） 根據測量資料顯示，一號反應爐核心部分的壓力已經連續數日（幾乎）沒有上升，懷疑應該是核心破裂所致。相同的測試也會在第二、三反應爐進行。 日本核工業安全域性評估福島第一核電站的第一至三機組為等級 3 註 2 （無） （無） 註解 註 1 東京電力公司於 4 月 27 日修正的估計值 註 2 更正：應只有一至三號機組的核事件分級由原來的 5 級調為 7 級 註 3 根據從四號機組乏燃料池的水樣所檢測出的放射性物質，可以推測一些用過的燃料可能已損壞。 註 4 東京電力公司於 5 月 15 日宣佈 1 號機組核心的初步評估。 註 1 東京電力公司於 4 月 27 日修正的估計值 註 2 更正：應只有一至三號機組的核事件分級由原來的 5 級調為 7 級 註 3 根據從四號機組乏燃料池的水樣所檢測出的放射性物質，可以推測一些用過的燃料可能已損壞。 註 4 東京電力公司於 5 月 15 日宣佈 1 號機組核心的初步評估。 註 1 東京電力公司於 4 月 27 日修正的估計值 註 2 更正：應只有一至三號機組的核事件分級由原來的 5 級調為 7 級 註 3 根據從四號機組乏燃料池的水樣所檢測出的放射性物質，可以推測一些用過的燃料可能已損壞。 註 4 東京電力公司於 5 月 15 日宣佈 1 號機組核心的初步評估。 註 1 東京電力公司於 4 月 27 日修正的估計值 註 2 更正：應只有一至三號機組的核事件分級由原來的 5 級調為 7 級 註 3 根據從四號機組乏燃料池的水樣所檢測出的放射性物質，可以推測一些用過的燃料可能已損壞。 註 4 東京電力公司於 5 月 15 日宣佈 1 號機組核心的初步評估。 註 1 東京電力公司於 4 月 27 日修正的估計值 註 2 更正：應只有一至三號機組的核事件分級由原來的 5 級調為 7 級 註 3 根據從四號機組乏燃料池的水樣所檢測出的放射性物質，可以推測一些用過的燃料可能已損壞。 註 4 東京電力公司於 5 月 15 日宣佈 1 號機組核心的初步評估。 註 1 東京電力公司於 4 月 27 日修正的估計值 註 2 更正：應只有一至三號機組的核事件分級由原來的 5 級調為 7 級 註 3 根據從四號機組乏燃料池的水樣所檢測出的放射性物質，可以推測一些用過的燃料可能已損壞。 註 4 東京電力公司於 5 月 15 日宣佈 1 號機組核心的初步評估。 相關條目 國際核事件分級表 切爾諾貝利核事故 三哩島核洩漏事故 東海村 JCO 臨界意外 參考文獻 外部連結 官方網站 核電廠營運者：東京電力公司網站 日文版 英文版 中文版 東京電力核電廠安全宣導網頁（宣導內容已被此次事故推翻） 日本政府官方網站 東北地方太平洋沖地震への対応 日本首相府最新公告 其他網站 日本核能危機 Q A 綠色和平 福島之後的核電 科學與發展網路 Category 福島第一核電站事故 Category 福島縣事件 Category2011 年日本東北地方太平洋近海地震 Category 民用核事故