美國線規，縮寫為 AWG，是一種區分導線直徑的標準，又被稱為線規。這種標準化線規系統於 1857 年起在美國開始使用。ASTM Standard B 25802 Standard specification for standard nominal diameters and crosssectional areas of AWG sizes of solid round wires used as electrical conductors ASTM International 2002 鋼鐵工業使用不同的線規，所以下述內容並不適用於鋼絲。 簡介 數字代表相同面積下，能塞進的 AWG 線數目。線規數字越小，表示線材直徑越粗，所能承載的電流就越大；反之，線規數字越大，表示線材直徑越細，所能承載的電流就越小。 AWG 表適用於單根、實心、圓形的導線。雙絞線的 AWG 值由所有導線的總橫截面積決定，並且由於雙絞線之間總是有一些空隙，導致相同的 AWG 值雙絞線的直徑總是略大於單根導線的直徑。 AWG 數值應作為基本數值標註於資料線上。例如，組網使用的五類非遮蔽雙絞線一般使用 AWG 24 的線材，而 SATA 線一般是 AWG 26 線材。 英國和美國使用線號標記法。線號又稱線規，按 0、 1、 2、 3 數碼順序表示，數碼越大，線材越細。300 年前，軋製和擠壓尚未誕生，還是用鍛造製備線坯。當年的測量工具也很粗糙，在這情況下以拉制的次數作為線材粗細的標誌。每拉一次增加一號，線坯則為 0 號。因為有眾多作坊，其工藝又各不相同，於是出現了眾多的線號標準。經過 300 年的淘汰、兼併和變遷，有的國家就改為直徑計量，但線號標記法於英國和美國就沿用至今。現今常使用的是美國線規（AWG）、伯明罕線規（BWG）和英帝國標準線規（SWG）。 計算公式 定義直徑 0005 英寸為 AWG 36，直徑 046 英寸為 AWG 0000。從 AWG 36 至 AWG 0000 等比共計 40 個值。可以根據如下公式計算出每種 AWG 值的實際直徑： D_n 0005mathrm inch times 92 frac 36n39 或者 D_n 0005mathrm mm times 254 times 92 frac 36n39 n 代表 AWG 的值。 橫截面積為： A_n frac pi4 D_n2 0000019635mathrm inch2 times 92 frac 36n195 從直徑計算 AWG 值可以透過如下公式： n39log_92 left frac D_n0005mathrm inch right36 The logarithm to the base 92 can be computed using any other logarithm such as common or natural logarithm using log92x log xlog 92 AWG 00，AWG 000，AWG 0000 的 n 分別使用 1，2，3。 AWG 尺寸對照表 表格中的資料包括各種導線的阻抗和允許電流大小（安培）。表中的直徑數值適用於實心電線。雙絞線應當根據銅線橫截面面積進行計算。下面的表格適用於直流情況，或者頻率小於等於 60 赫茲的情況，也沒有考慮集膚效應。 AWG 直徑 直徑 直徑之倒數 無絕緣時， 單位長度可排下之線數 說明 1 直徑之倒數 無絕緣時， 單位長度可排下之線數 說明 1 截面積 截面積 銅線 銅線 銅線 銅線 銅線 銅線 銅線 銅線 AWG 直徑 直徑 直徑之倒數 無絕緣時， 單位長度可排下之線數 說明 1 直徑之倒數 無絕緣時， 單位長度可排下之線數 說明 1 截面積 截面積 銅阻抗 銅阻抗 用不同額定溫度的絕緣物質，在室溫 20 下之載流量 容許電流， 16 AWG 及以下指裝置中的單線 未集束 用不同額定溫度的絕緣物質，在室溫 20 下之載流量 容許電流， 16 AWG 及以下指裝置中的單線 未集束 用不同額定溫度的絕緣物質，在室溫 20 下之載流量 容許電流， 16 AWG 及以下指裝置中的單線 未集束 熔斷電流 說明 2 熔斷電流 說明 2 熔斷電流 說明 2 AWG 直徑 直徑 直徑之倒數 無絕緣時， 單位長度可排下之線數 說明 1 直徑之倒數 無絕緣時， 單位長度可排下之線數 說明 1 截面積 截面積 銅阻抗 銅阻抗 60 C 75 C 90 C Preece Onderdonk Onderdonk AWG in mm per in per cm kcmil mm2 mΩm mΩft A A A 10 s 1 s 32 ms 0000 40 04600 11684 217 0856 212 107 01608 004901 195 230 260 32 kA 33 kA 182 kA 000 30 04096 10405 244 0961 168 850 02028 006180 165 200 225 27 kA 26 kA 144 kA 00 20 03648 9266 274 108 133 674 02557 007793 145 175 195 23 kA 21 kA 115 kA 0 10 03249 8251 308 121 106 535 03224 009827 125 150 170 19 kA 16 kA 91 kA 1 02893 7348 346 136 837 424 04066 01239 110 130 145 16 kA 13 kA 72 kA 2 02576 6544 388 153 664 336 05127 01563 95 115 130 13 kA 102 kA 57 kA 3 02294 5827 436 172 526 267 06465 01970 85 100 115 11 kA 81 kA 45 kA 4 02043 5189 489 193 417 212 08152 02485 70 85 95 946 A 64 kA 36 kA 5 01819 4621 550 216 331 168 1028 03133 795 A 51 kA 28 kA 6 01620 4115 617 243 263 133 1296 03951 55 65 75 668 A 40 kA 23 kA 7 01443 3665 693 273 208 105 1634 04982 561 A 32 kA 18 kA 8 01285 3264 778 306 165 837 2061 06282 40 50 55 472 A 25 kA 14 kA 9 01144 2906 874 344 131 663 2599 07921 396 A 20 kA 11 kA 10 01019 2588 981 386 104 526 3277 09989 30 35 40 333 A 16 kA 89 kA 11 00907 2305 110 434 823 417 4132 1260 280 A 13 kA 71 kA 12 00808 2053 124 487 653 331 5211 1588 20 25 30 235 A 10 kA 56 kA 13 00720 1828 139 547 518 262 6571 2003 198 A 798 A 45 kA 14 00641 1628 156 614 411 208 8286 2525 15 20 25 166 A 633 A 35 kA 15 00571 1450 175 690 326 165 1045 3184 140 A 502 A 28 kA 16 00508 1291 197 775 258 131 1317 4016 22 流通空氣 13 密閉 18 117 A 398 A 22 kA 17 00453 1150 221 870 205 104 1661 5064 99 A 316 A 18 kA 18 00403 1024 248 977 162 0823 2095 6385 10 14 16 83 A 250 A 14 kA 19 00359 0912 279 110 129 0653 2642 8051 70 A 198 A 11 kA 20 00320 0812 313 123 102 0518 3331 1015 5 11 585 A 158 A 882 A 21 00285 0723 351 138 0810 0410 4200 1280 49 A 125 A 700 A 22 00253 0644 395 155 0642 0326 5296 1614 3 7 41 A 99 A 551 A 23 00226 0573 443 174 0509 0258 6679 2036 35 A 79 A 440 A 24 00201 0511 497 196 0404 0205 8422 2567 21 35 29 A 62 A 348 A 25 00179 0455 559 220 0320 0162 1062 3237 24 A 49 A 276 A 26 00159 0405 627 247 0254 0129 1339 4081 13 22 20 A 39 A 218 A 27 00142 0361 704 277 0202 0102 1689 5147 17 A 31 A 174 A 28 00126 0321 791 311 0160 00810 2129 6490 083 14 14 A 24 A 137 A 29 00113 0286 888 350 0127 00642 2685 8184 12 A 20 A 110 A 30 00100 0255 997 393 0101 00509 3386 1032 052 086 10 A 15 A 86 A 31 000893 0227 112 441 00797 00404 4269 1301 9 A 12 A 69 A 32 000795 0202 126 495 00632 00320 5383 1641 032 053 7 A 10 A 54 A 33 000708 0180 141 556 00501 00254 6788 2069 6 A 77 A 43 A 34 000630 0160 159 624 00398 00201 8560 2609 018 03 5 A 61 A 34 A 35 000561 0143 178 701 00315 00160 1079 3290 4 A 48 A 27 A 36 000500 0127 200 787 00250 00127 1361 4148 4 A 39 A 22 A 37 000445 0113 225 884 00198 00100 1716 5231 3 A 31 A 17 A 38 000397 0101 252 993 00157 000797 2164 6596 3 A 24 A 14 A 39 000353 00897 283 111 00125 000632 2729 8318 2 A 19 A 11 A 40 000314 00799 318 125 000989 000501 3441 1049 1 A 15 A 85 A 說明 1：本欄僅供參考，因為實際繞製線圈時須使用有絕緣包覆之漆包線，絕緣層厚度需加入考慮。 說明 2：依據 Standard Handbook for Electrical Engineers 第 425 頁 第 15 版或 16 版 提到的兩種公式計算而得 說明 3：線規與載流量以及趨膚效應的關係：httpwwwpowerstreamcomWire_Sizehtm 參見 IEC 60228 國際線材尺寸標準 英國線規 註釋 參考資料 Category 度量儀器 Category 美國度量衡單位