輸電網路（ 或 ），簡稱電網，是指用來將電力從生產者至消費者以供使用的互聯電網。這個網路由發電廠、變電所（將電壓升高或降低）、輸電系統（可長途輸送電力）組成。在電力抵達終端使用者之前，會利用變電所將電壓降低至使用者所需的工作電壓。發電廠通常建在靠近能源，且遠離人口稠密的所在。電網的規模各不相同，可覆蓋整個國家或是大陸。依據規模可以分類為、及超級電網。 各個電網幾乎均為同步運作，表示所有配電區都以同步的三相交流電運作（因此電壓波動幾乎同時發生），使得交流電能在整個區域傳輸，將發電廠與消費者連結。電網的同步運作為電力市場提供穩定的基礎，有利於市場的流動性。 輸電和配電兩者合在一起是電力傳輸工作的一部分，在北美稱為 power grid，或逕稱 the grid。在英國、印度、坦尚尼亞、緬甸、馬來西亞和紐西蘭，這種網路稱為國家電網 national Grid。 當全球電氣化程度提高後，由電網取得電力的人數也不斷增加。全球於 2010 年約有 12 億人未連結到電網，而於 2017 年仍約有 84 億人未連結到電網（約佔總人口的 11，主要在非洲）。 電網容易受到惡意入侵或攻擊，因此需要確保。隨著電網現代化並引入電腦技術，來自網路的威脅開始成為嚴重的風險。特別令人擔憂的是電網需用到更複雜的電腦系統進行管理，而這類系統成為易於攻擊的目標。 型別（按規模分類） 微電網 所謂微電網是種區域電網，通常是廣域同步電網的一部分，但可脫離並自行運作（尤其是當主電網受停電影響時），這種佈局稱為（電力系統分割），Microgrids and VehicleGrid Integration Berkeley Lab 20220621 這類微電網可能依靠自己的資源無限期運作。 微電網通常比較大的電網使用較低電壓的配電網路和分散式發電機。微電網不僅更具韌性，而且會以較低的成本在偏遠地區提供服務。 設計微電網的目的通常是當地有能源可資利用。 實際的案例有： 位於葉門的哈傑和拉赫季：社群擁有的太陽能光電微電網。 位於法國大西洋沿岸的約島試點計畫：於五棟房屋屋頂安裝 64 個峰值容量為 237 千瓦（kW）的太陽能光電面板，以及一個容量為 15 千瓦時（kWh）的電池。 位於海地：此設施裝設有偵測偷電的裝置。 位於肯亞：社群性柴油發電機微電網系統。Kirubi et al CommunityBased Electric MicroGrids Can Contribute to Rural Development Evidence from Kenya World Development vol 37 no 7 2009 pp 12081221 位於美國加利福尼亞州索諾馬的 Stone Edge Farm Winery（葡萄莊園及酒廠）：微電網包含有太陽能光電面板、電池和電解水產生的氫氣（作為能源載體，於必要時用於燃料電池，作能源用）。 廣域同步電網 廣域同步電網在北美也稱為 互聯電網。電網將許多發電廠連結，以相對一樣的頻率提供交流電給眾多消費者。例如位於北美的廣域同步電網 、、和德克薩斯州電網）。歐洲有個大型電網將歐洲大陸的大部分地區聯結。 廣域同步電網是個區域級規模或甚至規模更大的電網。電網在正常運作下會採相同頻率，以同步的方式聯結。涵蓋的範圍也稱為同步區，其中最大的是歐洲大陸電網 ENTSOE，發電量有 667 吉瓦 GW 十億瓦，而供電範圍最廣的是統一電力系統，涵蓋前屬於蘇聯的各個國家。發電容量充足的同步電網可促進大範圍電力市場交易。ENTSOE 在 2008 年經由 EEX 每天售出的電力超過 35 萬百萬瓦時（MVh）。 於北美互聯電網的額定頻率為 60 赫茲，而歐洲的則是 50 赫茲。具有相同頻率和標準的相鄰互聯電網可以同步及直接方式連結以形成更大的電網，也可透過高壓直流輸電線路（DC ties）或（VFT）在不同步的情況下共享電力，可實現雙向有功功率和無功功率的無縫傳輸，又能同時維持系統自身的頻率獨立。 成立同步區的好處有將發電匯集以降低發電成本、集中負載而產生顯著平衡效果、共同配置發電容量而降低初級和次級備用電力成本、開放市場而導致長期合約和短期電力交換的可能性以及在發生系統故障時可互相支援。 See Operation of Power Systems link for title page and table of contents 廣域同步電網有一缺點，即其中某一部分的問題可能會影響到電網整體。例如於 2018 年，科索沃因與塞爾維亞發生爭端，前者消耗的電力超過自身發電量，導致整個歐洲大陸同步電網的相位落後於正常水平，頻率下降到 49996 赫茲，導致某些型別的電鐘因使用石英晶體振盪器計時的晶振變得較慢，而慢了六分鐘。 FileElectricityUCTEsvg 歐洲的 5 個廣域同步電網 FileNERCmapensvg 位於北美的兩個主要和三個次要電網 FileWide Area Synchronous Gridssvg 世界各地主要的廣域同步電網（WASG） 超級電網 地區之間的電力公司經歷多重互聯，可提高經濟性和可靠性。互聯電網可實現規模經濟，讓消費者能從大型、高效的發電來源購買電力。公用事業公司可從不同地區的發電廠取得電力，以確保持續、可靠的電力供應並實現負載多樣化。互聯也讓各地區經由接受不同來源的電力來獲得廉價的批次能源。例如一個地區可能在豐水季節生產廉價的水電，但在枯水期，另一個地區可能有經風能生產更便宜的電力，而讓兩地區在一年中的不同時間取得更便宜的能源。鄰近的電力公司也可幫助其他公司維持整體系統頻率，並協助管理電力公司之間的電流轉移。 2001 Glover J D Sarma M S Overbye T J 2010 Power System and Analysis 5th Edition Cengage Learning Pg 10 電網的電力互聯水準（EIL）是電網互聯總功率除以電網裝置容量的數值。歐盟內部制定在 2020 年國家電網 EIL 佔比達到 10，於 2030 年將達到 15。 電網組成 發電廠 所謂發電是發電廠使用一次能源生產電力的過程。通常這是透過熱機，或是水或風的動能驅動發電機來達成。其他能源還有太陽能光電、太陽熱能和地熱能。 電網的發電量等於所有接入電網發電機的發電量總和，通常以吉瓦為單位。 電力傳輸 電力傳輸指的是電力從發電廠經由網路傳輸到變電所，然後再連線到配電系統。這個網路系統不同於高壓變電所與使用者之間的本地配電線路。 由於生產電力的地點通常遠離使用電力的，輸電系統通常可覆蓋很遠的距離。對於給定量的功率，當電壓越高，電流就會越低，而傳輸效率會因此更高。因此電壓會在發電廠升高，到了地方上的變電所經過降壓後再配送給使用者。 大多數輸電系統均為三相。三相可在相同量的電線下比單相傳輸更多的電力，因為中性線（當電流從火線流向負載（例如電燈、家電）後，會經由中性線回到電源）和接地線是共享的。此外，三相發電機和電動機比單相的更有效率。 傳統電流導體造成的主要損耗之一是電阻損耗，它與電流的平方成正比，且與距離有關。高壓交流輸電線路每百英里會因電阻而損失 14。然而高壓直流電的損耗只有交流電的一半。由於發電廠產生的和使用者端使用的電能都是交流電，因此在傳輸的兩端需要用到交流 直流換流站。在長距離輸電的情況下，節省下來的電能所帶來的經濟效益，可抵消設定這些換流站的成本。 傳輸網路非常複雜，存在冗餘路徑。實際佈線通常取決於可用的土地及其地質。大多數輸電系統都提供更複雜的網狀路徑所具的可靠性。透過冗餘線路，系統可在發生故障時自動切換，維持電力供應。 變電所 變電所可執行許多功能，但通常是將電壓從低變高（升壓）和從高變低（降壓）。電壓在發電機和最終消費者之間可能會變換好幾次。 變電所依功能可劃分為三種主要型別： 升壓變電所：這些變電所使用變壓器將發電機和發電廠生產的電力升高電壓（電流因之降低），以便進行有效長距離傳輸。 降壓變電所：使用變壓器將來自輸電線路的電壓降低，提供給工業使用者，或是輸往配電變電所。 配電變電所：再次用變壓器將電壓降低，以供一般終端使用者使用。 變電所除裝置有變壓器外，還有其他主要元件或功能： 斷路器：用於自動斷電，將系統中的故障部分隔離。 開關：控制電流，隔離不同裝置。 匯流排：通常是一組三根導線，分別對應三個相位電流。變電所以匯流排為中心而運作，匯流排連線入線、變壓器、保護裝置、開關和出線。 功率因數校正電容器 用於功率因數校正和電網穩定性的 配電系統 配電是電力傳輸的最後階段 將電力從輸電系統輸送到個人消費者。變電所將輸電電壓降低至 2 千伏至 35 千伏之間（中壓）。主配電線路將中壓電力輸送至位於客戶所在附近的配電變壓器。配電變壓器再次將電壓降低至電壓。需更大功率的客戶可以直接連線到主配電層或是次級輸電（次級輸電電壓比主輸電線路低，但又比直接供應給一般使用者的配電線路高）。 配電網路分為兩種：放射狀或是網狀。 在北美的城鎮，電網往往遵循經典的放射狀設計。變電所從輸電網路接收電力，透過變壓器降壓後傳送到匯流排，再經饋線分佈到鄉村的各個方向。這些饋線承載三相電力，並傾向於沿著變電所附近的主要街道延伸。隨著離開變電所越遠，饋電線路會繼續分支，較小的支線擴充套件到覆蓋饋電線路未涵蓋的地區。這種樹狀結構從變電所向外延伸，但出於可靠性考慮，通常會包含至少一條未使用的備用線路連線至附近的變電所。在緊急情況下可啟用此連線，以便原變電所服務區中的一部分可由另一個變電所供電。 儲能 功能 需求 電網的負載是指電網使用者所消耗的總電功率。 負載隨時間而變化的圖表稱為負載曲線。 基本負載發電廠是任何給定時期內電網的最小負載，用電高峰是電網的最高負載。從歷史上看，基本負載通常由執行相對便宜，可一次連續執行數週或數月的裝置來滿足，但全球此種情況越來越不常見。額外的用電高峰有時是由成本高昂的尖峰負載發電廠所生產，這些電廠配備有業經最佳化，可快速上線的發電機，但這類發電廠也變得越來越少見。 然而如果電力需求過大，電網會不堪負荷，輕則導致電器損壞，重則引發火災，造成嚴重安全隱患。 電壓 電網的目標是為使用者提供穩定且幾乎不變的電壓 即便面對用電量起伏不定、裝置負載多變且不穩定的情況以及發電機和輸配電裝置可能出現故障等挑戰，電網仍需維持電壓穩定。 為維持供電電壓穩定，電網常在靠近使用者端的變壓器上裝設，以即時調整輸出電壓，確保符合規範。 電源頻率 發電量和用電量必須在整個電網中保持平衡，因為電力是在產生的同時被消耗掉。對於旋轉發電機，區域性調速器調節驅動扭矩，在負載變化時保持幾乎恆定的旋轉速度。電力在短期內由發電機的旋轉動能儲存。 雖然發電機的速度保持相對恆定，但與額定系統頻率的小偏差對於調節個別發電機非常重要，並用於評估整個電網的平衡。當電網負載較輕時，電網頻率高於額定頻率，整個網路中的將其視為發電機應減少輸出的指示。反過來，當電網負載較重時，頻率自然會降低，控制系統會調整發電機以輸出更多功率。當各發電機具有相同的裝置時，它確保具有相同裝置的多個並聯發電機按額定值共同承擔負載。 此外，電網通常還有中央控制，可在一分鐘或更長的時間內改變自動發電控制系統的引數，以進一步調整體網路流量和電網的運作頻率。 電網的頻率雖然允許短暫的波動，但系統會進行調整，確保連線在電網上的電鐘在一天之內不會走得太快或太慢。 整個同步電網以相同的頻率執行，相鄰電網即使以相同的額定頻率執行也不會同步。採用高壓直流輸電線路或變頻變壓器，可把兩個不同步的電網連線起來，毋須將更廣泛區域進行同步。 此技術在歐洲的電網架構中已得到廣泛應用。 銘牌容量和確定容量 聯結電網發電機的最大功率輸出（額定容量），其總和可被認為電網的容量。 但實際上它們不會同時全功率執行。通常一些發電機以較低的輸出功率執行（備轉容量），以應對故障發生和需求變化。此外，發電機可能因維護或其他原因如能源供應端（如燃料、水力、風能、太陽能等）或環境規範的限制而離線。 確定容量（firm capacity）是電網在給定時間段內立即可產生的最大功率輸出，是一更有用的數字。 發電 大多數電網規範規定，發電機運作根據邊際成本（即最便宜的優先）以及偶爾的環境因素而按來進行。因此價廉的發電裝置幾乎受到全力運作，而價格昂貴的在必要時才會運作。 故障與問題 故障通常與發電機或輸電線路因故導致跳閘有關，導致用戶端用電受到影響，產生供電不足或超載等問題。這通常會導致電網頻率降低，其餘的發電機將做出反應並嘗試穩定在最低頻率值以上。如無法做到，有可能會發生多種情況。 電網某一部分發生重大故障，如無法迅速得到補償，會導致電流採不同線路傳輸，經容量不足的輸電線路傳輸給消費者，而可能發生進一步的故障。因此廣泛聯結的電網有個缺點 可能出現級聯故障和大範圍停電。應對此問題，通常會指定一個中心機構來促進溝通，並制定協議以維持一穩定的電網。例如於 2006 年成為美國法定的強制執行機構，並在加拿大和墨西哥適用部分擁有諮詢權。美國政府另外還特別標示出一些區域為，因為這些地區的電力傳輸系統已出現瓶頸問題，如果地方政府不配合解決，聯邦政府可出面處理。 棕色停電 棕色停電指的是供電系統中有意或無意的電壓下降。故意的情況是在緊急情況下用來降低負載。Steven Warren Blume Electric power system basics for the nonelectrical professional John Wiley Sons 2007 p 199 這種降低會持續幾分鐘或幾小時，與短期電壓驟降不同。此名詞來自白熾燈在電壓下降時會變暗的描述。電壓降低可能是電網中斷的結果，或有時可能是為減少負載並防止停電（稱為 blackout）而實施的。Alan Wyatt Electric Power Challenges and Choices The Book Press Limited Toronto 1986 page 63 在某些國家，棕色停電並非指電壓下降，而是指有意或無意的停電。 停電 停電（也稱為 power cut、power out、power blackout、power failure 或是 blackout）是指特定區域失去電力。 停電可能是由發電廠故障、輸電線路、變電所或配電系統等損壞、短路、、保險絲或斷路器操作以及人為錯誤所引起。 在與環境和公共安全相關的場所發生停電，風險尤其嚴重。醫院、汙水處理廠、礦場、避難所等機構通常都會裝置備用電源，例如（於停電時會自動啟動）。其他關鍵系統（例如電信）也需有緊急電源。電話交換機的通常有一組備用鉛酸電池，還有一個插座，於長時間停電時可連線到發電機。 降載 發電和輸電系統可能無法時時滿足電力的尖峰需求 即給定區域內所有公用事業客戶所需的最大電量。在此情況下，必須將整體需求降低，方法是關閉某些裝置或降低電網電壓（棕色停電），以防止供電中斷（例如大範圍停電）或是裝置遭受損壞。公用事業公司可透過有針對性的停電、或與特定高電力消耗工業體達成協議，在系統高峰需求發生的時段實施降載（load shedding）而將部分生產裝置關閉。 黑啟動 黑啟動指的是在不依賴外部輸電網路，而從全部或部分停電狀態中恢復發電廠或部分電網運作的過程。Knight UG Power Systems in Emergencies From Contingency Planning to Crisis Management John Wiley Sons 2001 section 75 The Black Start Situation 發電廠自身所需的電力通常由自己的發電機提供。如果發電廠的所有發電機都關閉，則須透過輸電線路從電網獲取電力。然而在大範圍停電期間，如果無法獲得來自外部電網的電力，則需執行所謂的黑啟動來讓發電廠重新運作。 一些發電廠為黑啟動做準備，會配置小型柴油發電機（一般稱為黑啟動柴油發電機（BSDG）），用來啟動較大的發電機（容量可達幾百萬瓦），而後者又用來啟動主發電機。使用蒸汽渦輪機的發電廠本身需要高達其發電容量 10 的服務功率（用於鍋爐給水泵、鍋爐鼓風機和燃料輸送）。在每個發電廠安排如此大的備用容量並不具經濟效益，因此必須透過輸電線路與另一發電廠連結，作為黑啟動電源。通常是水力發電廠會被指定為恢復故障電廠的黑啟動電力來源。水力發電廠啟動時僅用到甚少的初始電力（足以開啟進水閘門，並向發電機磁線圈提供電流），且可非常快速投入大量電力以啟動化石燃料或核能發電廠。某些型別的燃氣渦輪機可用於黑啟動，是無合適水力發電廠地方的另一選擇。Philip P Walsh Paul Fletcher Gas turbine performance John Wiley and Sons 2004 page 486 一家於南加利福尼亞州的公用事業公司於 2017 年展示使用電池儲能系統提供黑色啟動，成功啟動一部在閒置狀態下聯合迴圈燃氣渦輪機。 裝置過時問題 雖然已開發國家有新穎的制度和輸電網路設計，但其電力傳輸基礎設施正在老化中。導致如此的因素有： 裝置老化 舊裝置失效率較高，導致服務中斷，會影響到經濟和社會，此外，較舊的資產和設施會需要更高的檢查及維護成本，以及進一步的修理和恢復成本。 過時的系統佈局 較老舊的地區需要增添大量的變電所和輸電線路，由於難以取得，而被迫將就利用既有的、不足的設施。 過時的工程技術 傳統的電力傳輸規劃和工程工具無法有效應對因裝置老化、過時系統佈局和現代放鬆管制後的負載水平等問題。 舊的文化價值 過度依賴垂直整合產業的經驗，阻礙企業在解除管制環境下的適應與發展。Willis H L Welch G V and Schrieber R R 2001 Aging Power Delivery Infrastructures New York Marcel Dekker Inc 551 pgs 趨勢 需量響應 需量響應是一種電網管理技術，透過電子或手動方式請求或激勵零售或批發的電力使用者以減少負載。目前電網營運商利用需量響應來要求工廠等主要使用者減少負載。 利用智慧型電錶等技術可實施浮動式電價來鼓勵客戶在電力充足且價廉時多使用電力。 智慧電網 本節摘自智慧電網。 智慧電網是 20 世紀電網的升級版，透過雙向溝通可實現智慧裝置之間的資料共享與協同作業。電力和資訊的雙向流動可改善輸送網路。於智慧電網的研究主要集中在三個系統 基礎設施系統、管理系統和保護系統。智慧電網利用電子電力調節與控制系統，確保電力供應的穩定性和可靠性。 智慧電網是當今及未來解決電力供應問題最完整的方案。預計部署智慧電網技術將對能源基礎設施效率產生許多貢獻，特別是在能源需求管理方面。提升智慧電網的彈性可讓間歇性再生能源如太陽能和風能等，在不增加儲能設施的情況之下仍能更為普及。智慧電網可監控並控制住家中的非必要裝置，使其在用電尖峰時段暫停運作，而在離峰時段恢復正常。 智慧電網包含有各種運作和能源措施： 先進的計量基礎設施（智慧型電錶是這類裝置的通用名稱） 與居家控制和需量響應整合的智慧配電箱和斷路器 負載控制開關和智慧型電器 再生能源儲存裝置，包括有停放的電動載具電池，或是從電動載具及其他儲能電池回收而組成的陣列電池。 提升能源效率裝置 透過輸電線和自動智慧開關進行剩餘電量分配 足夠的公用事業級光纖寬頻用於連線和監控上述內容，並以無線連結作為備用。足夠的備用頻寬以確保於故障時可轉移，平日則出租以獲取收入。 對智慧電網技術的擔憂主要集中在智慧電錶、其支援的專案以及一般安全問題。智慧電網技術出現也表示電力服務業須做根本性重新設計，此名詞的典型用法集中在技術基礎設施方面。 歐洲各國透過智慧電網歐洲技術平臺（Smart Grid European Technology Platform）共同制定智慧電網政策。美國的智慧電網政策在中有描述。 離網營運 抵制分散式發電的電網營運商可能會選擇離開電網，轉而將電力僅供應給範圍較小的地區。 能源智庫 The Economics of Grid Defection Rocky Mountain Institute 和其他機構的研究工作 Andy Balaskovitz Net metering changes could drive people off grid Michigan researchers say MidWest Energy News 預見將會發生大規模的離網營運。然而在德國等冬季電力需求較大的地區，這類離網營運的可能性會較小。 歷史 早期的電力是在需使用電力的裝置或服務的附近地點生產。在 1880 年代，電力與蒸汽、液壓，尤其是煤氣競爭。煤氣最初是在客戶的場所內生產，但後來擴充為具有規模經濟的氣化廠。在工業化國家，城市擁有用於照明的管道煤氣網路。但使用煤氣照明，產生的光線亮度不足，浪費熱量，讓住家既熱又有煙害，且會釋放氫氣和一氧化碳，還有造成火災的隱患，電力照明出現後很快就變得比燃氣照明更具優勢。 電力公司建立獨立的中央電廠以達成規模經濟，並演進為集中發電、配電和系統管理。Borberly A and Kreider J F 2001 Distributed Generation The Power Paradigm for the New Millennium CRC Press Boca Raton FL 400 pgs 於 1880 年代後期出現的電流之戰（交流電與直流電之爭）平息後，交流電勝出，透過長距離傳輸電力，可將各發電廠互聯以平衡負載並提高負載因數。史上的輸電和配電線路原由同一公司擁有，但從 20 世紀 90 年代開始，許多國家將電力市場監管開放（電力自由化），導致輸電業務與配電業務分離。 在英國，顧問合夥公司創始人之一 於 1901 年在泰恩河畔紐卡斯爾附近建造，並於 1912 年發展成為歐洲最大的綜合電力系統。梅爾茨後被任命為英國議會委員會主席，他的調查結果催生 1918 年威廉森報告，該報告又促成制定。出臺後促成成立，依據前項法案建立的將國家電力供應標準化，並建立第一個同步交流電網，執行電壓為 132 伏特和 50 赫茲。該系統於 1938 年開始作為國家系統 英國國家電網 而運作。 法國的電氣化始於 1900 年代，到 1919 年有 700 個市鎮通電，1938 年增加到 36528 個。同時這些獨立的電網開始互聯：巴黎在 1907 年以 12 千伏的電壓互聯，庇里牛斯山地區在 1923 年以 150 千伏互連聯，最終在 1938 年幾乎整個國家以 220 千伏互聯。 該國在 1946 年擁有世界上最密集的電網。法國在 1946 年將私人公司集合組成法國電力集團，成為國營事業。頻率標準化為 50 赫茲，225 千瓦網路取代 110 千瓦和 120 千瓦。於 1956 年將供電電壓標準化為 220380 伏特，取代先前的 127220 伏特。自 1986 年 5 月 29 日開始，終端使用者服務電壓逐步改為 230400 伏特 10。Philippe CARRIVE Réseaux de distribution Structure et planification volume D4210 collection Techniques de lingénieur page 6 於 1920 年代，美國的公用事業公司採聯合運作以共享尖峰負載和備用電力。該國《》於 1935 年透過，電力公司被視為重要的公共財，為確保電力供應的穩定性和公平性，公用的運作受到政府的嚴格監管。1992 年透過的要求輸電線路所有者必須開放網路，允許發電廠接入。Mazer A 2007 Electric Power Planning for Regulated and Deregulated Markets John Wiley and Sons Inc Hoboken NJ 313pgs 並引導電力行業重組運作方式，在發電廠之間形成一競爭環境。電力公司不再是垂直整合的壟斷型事業，即集發電、輸電和配電於一身。現在這三種業務可分屬於不同的公司，以創造高壓輸電可公平接入的環境。Mazer A 2007 Electric Power Planning for Regulated and Deregulated Markets John Wiley and Sons Inc Hoboken NJ 313pgs 於 2005 年透過的《能源政策法令》，允許對替代能源生產業提供獎勵和貸款擔保，以推動降低溫室氣體排放的創新技術。 中國電氣化始於 1950 年代。 寶成鐵路寶雞鳳州段電氣化工程於 1961 年 8 月竣工，交付運營，成為中國第一條電氣化鐵路。中國電氣化鐵路於 1958 年到 1998 年期間達到 6200 英里（10000 公里）。截至 2017 年底，電氣化鐵路長度已達到 54000 英里（87000 公里）。中國國家電網公司是該國電氣化鐵路的重要電力供應商。 中國從 2009 年開始便利用超高壓輸電技術（Ultrahighvoltage （UHV）electricity transmission），將產電的西部和用電的東部緊密相連，無論是交流電還是直流電，都能透過超長距離的輸電線路傳輸。為讓電力生產和消費保持平衡，同時減少電力在傳輸過程中的損耗，中國不斷擴大交流和直流輸電的規模。 中國已建造有史以來最大型超高壓長距離輸電專案，目標是在 2015 年至 2020 年期間實現全國電網一體化。 參見 電網連線裝置規範 永續能源 參考文獻 外部連結 Open Infrastructure Map is a view of the worlds hidden power infrastructure mapped in the OpenStreetMap database Category 電力分配 Category 輸電系統