家用交流電源插頭與插座是指將電器用品等裝置連線至電源的裝置。電源插頭和插座根據國家 地區不同，外型、等級、尺寸和種類都不同。各個國家都有政府制訂的標準。IECTR 60083 Plugs and socketoutlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC International Electrotechnical Commission 2006 一般來說，插頭是指一個可活動的接頭，與使用電力的裝置之間透過電線連線；而插座則是固定在裝置或建築結構上。插頭通常有突出的棒狀、刀鋒狀等形式的電子接點（稱為公接頭），而插座則有形狀相應的電子接點插槽（稱為母接頭）。 為了降低觸電風險，插座和插頭會配有許多不同的安全裝置。例如插座可設計成僅能接受相應的插頭。當插頭並未插入插座時，也有許多遮蔽插座的裝置，某些裝置也設計成具有危險性的高壓電接頭不會暴露在外。某些插座有外露的電子接頭，但僅供接地使用。 配線標準用色 三插頭 在大多數國家中，家用電源都是單相電，即由一條導線（相線）傳輸交流電進入室內，再經另一條導線（中性線）傳回去。許多插頭與插座另有第三個插頭（接地線）連線大地，用來避免人或裝置被漏電傷害 弄損。 相線、火線、活線 相線（又稱火線、活線、電力線、端線）將來自電源的交流電傳輸至電力裝置。各個國家的電壓值不一，但大致上仍可粗略分為數種固定的組合。最常見的是從三相電中抽取其中一相。三層高的樓宇，每一層使用其中一相，盡量平均分配。有些供電系統使用兩根火線接頭，或是取自單相多線式供電的其中兩線，甚至也有取用三相電其中兩相的供電系統。 中線、零線 中線（又稱中性線、零線）將電流回送電力系統，其電位通常等於（或接近）接地線。中線是從三相電的中性點引出來。三相變壓器的中性點通常會接地。 如果中性點不接地，某些保護裝置可能無法正常運作，因為系統沒有適合的參考點（大地等電位）。 在臺灣，中線又稱水線。 地線、水線 接地線是指一根與大地等電位的導線，電器用於連線外殼，保護以致不會對人造成傷害。因其對地電阻小，漏電的時候，絕大部份電流會經電阻較小的電線流走。 在香港，地線又稱水線，因為以前港英那時地線直接連到金屬水管。 各種規格的擴增 插座形式 源自美國政府官方檔案 Electric current abroad ，美國政府檔案，列出各地使用的形式，並各以字母命名的各種插座形式的命名，可作參考。實際情形仍有些許差異在，理論上同一組的插頭與插座應該能吻合，實際情形卻非如此。最新且更有公信力的資料是 IEC 技術報告 IECTR 60083 Plugs and socketoutlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC，International Electrotechnical Commission 於 2004 年五月提出的技術報告，規定了全世界各國規定佳用電插頭與插座的標準。這篇報告的前身 CEE Publication 7 公開於 1963 年，內容只包含歐洲大陸。 主要家用插座 插頭型式 這個條目列出了世界各地區家用電源插頭與插座，專指用來提供家用電器使用的電源插座。關於電力來源的相關資訊請參見家用電源列表。 A 型 NEMA 115 規格（北美洲 15 A125 V 非接地） NEMA1 插頭與 NEMA1 及 NEMA5 插座相容。該插頭有兩個平行觸頭，不帶接地線。早期版本為非極性，但在今日多數的插頭具有極性，以較寬之觸頭為中性線。在美國與加拿大，新建築物中已不允許使用非接地型 NEMA1 插座，但其仍可在舊式建築物中找到。 日規 JIS C 8303 Class II 規格（日本 15 A100 V 非接地） 日本標準的插頭和插座外觀上與 NEMA115 規格相同。其對於插座外殼的尺寸的要求更嚴格，對標記的要求也不同於 NEMA115。日標插座需透過經濟產業省或 JIS 之強制性認證。與 NEMA 115 相同，舊式日標插座及插頭沒有極性，插座上的兩個插槽尺寸相同，新式日標插頭則具有極性。日本插頭通常可以插入大多數的北美插座，但是有極性的北美插頭則需要轉接頭或是需要改為非極性插頭才能插入舊式日本規格的插座。由於日本使用的電壓是 100 伏特，頻率為 50Hz（東日本）或 60Hz（西日本、佐渡島），因此，某些北美插頭的裝置可以插入日本插座但可能無法正常運作。 中國國家標準 GBT 2099（中國 10 A250 V 非接地） 相比美國 日本標準提高了電壓，另不含用於和插座鎖孔扣緊的兩孔。 B 型 thumb 220x124px right alt 涵蓋了 15 安培、20 安培、30 安培、50 安培電流以及 120 伏特、240 伏特電壓的各類 B 型插座 較為常見的各種 NEMA AB 型 插座 NEMA 515 規格（北美 15 A125 V 接地） NEMA 515 規格插座由兩根平行的觸頭和一根接地用的圓觸頭組成，其中接地用觸頭比另外兩個觸頭略長一些，這樣在通電前電器就已接地，保證了安全。與較新的 NEMA 115 規格插頭一樣，中性線觸頭比相線觸頭寬一些，因此具有極性。此規格是所有北美國家（加拿大、美國和墨西哥）的標準。該規格插座也被使用於中美洲、加勒比海地區、南美洲北部（哥倫比亞、厄瓜多、委內瑞拉和巴西）、臺灣和沙烏地阿拉伯。美國部分地區規定新建建築物的插座上需安裝防護殼，以防止異物插入。 Retrieved 2009 Jan 21 NEMA 520 規格（北美 20 A125 V 接地用） MEMA520 能夠乗載 20A 的電流，其中性觸頭的形狀為水平（與火線觸頭正交），以確保不會插入適用較低電流的 515 插座。MEMA520 規格插座的中性線介面則為 T 形，因此可接受 115、515、520 插頭。另外還有額定電流更大的 NEMA530 和 550。 NEMA 615 規格 （北美 20 A250 V 接地用） NEMA 615 插座的兩接頭均為水平，且兩接片均為火線。因為電流大小的緣故，615 插頭能夠插入大多數 620 插座，但 620 插頭卻不能插入 615 專用插座（就像 515 規格與 520 規格的關係），此外，615 插座也能接受罕見的 215 插頭。在臺灣，615 插座有時用於功率較小的冷氣機。 NEMA 620 規格（北美 20 A250 V 接地用） NEMA 620 插座與 520 一樣是 T 型接頭，只是水平觸頭與垂直觸頭的位置相反，以此來避免插入電壓更小的 520 插座或是電流更小的 615 插座。與 615 一樣，620 的兩接片均為火線，其可以接受 215、220、615 和 620 插頭。在臺灣，620 插座常用於冷氣機。 日規 JIS C 8303 Class I 規格（日本 15 A100 V 接地用） 日規帶接地線插座與 NEMA 515 基本相同，但在之前的很長一段時間內並不常見。2005 年起，日本電氣協會建議所有新設插座均採用此規格，洗衣機、微波爐等的插座則必須採用。與 NEMA 515 不同的是，該規格的插座可能會另外附帶地線的端子，地線單獨引出，接於該端子上。 FileDomestic AC Type B USAjpg 左 右叉 雙插座型別 NEMA 515 型規格 FileB plugjpg 臺灣現用之美規 ULNEMA 515 插頭與插座（俗稱 H 型接地，但此俗名與 IEC 國際標準所稱 以色列使用的 Type H 會混淆） FileElectrical outlet with labeljpgNEMA 520P 規格插座 FileJapanese air conditioner electrical outletjpg 日標空 調接地插座的地線可能是一個單獨的端子 C 型 CEE 716 規格（歐洲 25 A250 V，非接地用） 該規格插座常被稱為 Europlug。插頭無接地端，具有兩個直徑為 4 毫米（0157 英吋）的圓柱針狀插腳，且通常在接近其自由端方向稍向內收以改善接觸。它不可拆開，並且必須用軟線。它由歐洲電氣技術標準化委員會（Cenelec）標準 EN 50075 所定義，併兼容多數歐洲國家的標準。由於它是無極性的，因此可以任一方向插入插座中。極棒的間隔與與長度允許其安全地插入多數的德國、法國、以色列、瑞士、丹麥以及義大利插座。現代大多數英國電動刮鬍刀專用的 BS4573 插頭，在小於 200 毫安培電流的情況下，也可相容。它也應用於中東（伊朗）、大多數非洲國家、南美（阿根廷、玻利維亞、巴西、智利、秘魯和烏拉圭）、亞洲（印度、孟加拉國、斯里蘭卡、印度尼西亞、巴基斯坦、韓國、馬來西亞和新加坡、改革開放前的中國）以及俄羅斯和前蘇聯加盟共和國如烏克蘭、亞美尼亞、喬治亞和許多發展中國家。它還在許多國家，尤其是前英國殖民地，使用轉接器連同 BS1363 的插座規格一起使用。 CEE 717 規格（德國和法國 16 A250V，非接地用） 該規格插頭同樣具有兩個圓頭針狀插腳，但圓頭部直徑為 48 毫米（0189 英吋），像 E 型和 F 型插頭一樣，它有一個圓形塑膠或橡膠制基座，以防止其插入 Europlug 規格孔徑較小的插座。該規格插頭也可以插入到以色列的 H 型規格插座，但有一定困難。 BS 4573 規格（英國電動剃鬚刀專用） 該插座在英國、愛爾蘭和馬爾他用於連線使用此設計的電動剃鬚刀和電動牙刷。該插頭的觸頭根部帶有絕緣層。雖然其類似於 Europlug，但無法插入德國 CEE 73 插座。 前蘇聯 GOST 7396 C 1 規格（6 A 或 16 A250 V，非接地用） 該規格的插座和插頭廣泛使用於俄羅斯地區，最大電流為 6 A。其與 Europlug 相似，但在插頭上有一個圓形底座，不允許連線到 E 和 F 型插座。該型插座也不能接受 E、F 型插頭。 FileSoviet Plug Type1 6A 250Vjpg 其中最常見的蘇聯規格插頭，設計上為 220V，6A FileSoviet Plug Type2 6A 250Vjpg 另一種流行的蘇聯規格插頭，設計上亦為 220V，6A FileSoviet moulded rubber plugs 6A 250V cutjpg 經過一些修改後，可以連線到 E 型和 F 型插座的蘇聯規格插頭 FileSoviet shaver power cordjpg 電動剃鬚刀的蘇聯規格插頭，類似東歐 716 型插頭，但在尺寸上不同併為可折疊的設計。 D 型 舊式英國插頭，又稱 BS546 型，額定電流為 2 A、5 A（D 型）、15 A（M 型）和 30 A，插頭由三個圓形插腳排列成三角形，其中較粗的為接地引腳。該型插頭於 1934 年在英國推出，現在大約有 40 個國家使用 D 型，15 個國家使用 M 型。一些國家如印度和南非，使用基於 BS546 標準的插座。 CEE 75 法國，E 型 法國標準 NF C61314 插頭和插座供家用和類似用途 定義了 CEE 75 型插頭和 CEE 76 的標準（其中還包括 CEE 77、716 和 717 型插頭）。此種規格的插座上面有兩個寬 48 毫米（0189 英吋）、長度 19 毫米（0748 英寸）的對稱圓柱形觸頭，間隔為 19 毫米（0748 英吋），以及一個插孔作為接地腳之用。該標準也適用於比利時、波蘭、捷克、斯洛伐克和其他一些國家。 雖然此規格的插頭具有極性，但 CEE 7 並沒有定義火線及中性線的位置，也沒有一致的標準。然而，捷克標準建議火線應安裝在面對插座的左側。上法國自 2002 年起改變規定，從不要求火線及中性線的特定位置到規定假如接地棒在上面，那麼火線應在面對插座的右側。然而，該規格的插座不一定要把接地棒安裝在上側。在法國的插頭包裝上通常標示有電纜的正確方向。對預先安裝在家電用品上的插頭，其棕色線連線於右棒而藍色線連線於左棒，接地線則連線在上側與接地棒相接的孔中。 由於插座上的接地腳的關係，CEE72 和 74 型插頭無法與 CEE75 型插座相容。 CEE 74，德文 Schuko，F 型 該插座具有圓形內凹，兩個對稱的圓形插孔和在上下兩側的兩個接地夾。Schuko 是德語單詞 Schutzkontakt 的縮寫，意思是 保護接觸，這裡的 保護 是指接地。Schuko 連線系統採取對稱的及無極性設計，允許火線及中性線反接。其尺寸相容 CEE 75（法國插頭 插座），但捨棄了母接地棒接點。其插座也接受 Europlug 以及 CEE 717 規格的插頭。其最大承受電流為 16A。目前德國標準為 DIN 49441197206 二極插頭帶接地 10A 250V以及 10A 250V、16A 250V（同時也包含 CEE 77 規格的插頭）以及 DIN 494401200601 二極插頭帶接地，16A 250V ac。此種規格插座也應用在阿爾巴尼亞、奧地利、波斯尼亞和黑塞哥維那、保加利亞、智利、克羅埃西亞、丹麥、愛沙尼亞、芬蘭、希臘、匈牙利、冰島、印度尼西亞、伊朗、義大利、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、馬其頓共和國、摩爾多瓦共和國、荷蘭、挪威、巴基斯坦、葡萄牙、羅馬尼亞、俄羅斯、塞爾維亞、斯洛維尼亞、北朝鮮和韓國、西班牙、瑞典、土耳其、烏克蘭和烏拉圭。 它也被定義為義大利標準 I 類插頭 CEI235。（CEE717 被定義為 II 類插頭 CEI235）。 在某些國家需要安裝兒童安全插座保護蓋，包括韓國、葡萄牙、芬蘭、丹麥、挪威和瑞典，德國的 DIN 494401200601 標準則沒有此項要求。 CEE 77，EF 混合型 CEE 77 規格（法國和德國 16 A250 V，接地用） 開發出 CEE 77 標準的目的是為了在德國與法國標準之間架設一個橋樑。在使用法國 CEE 75 插座時，可防止火線及中性線反轉，而在使用德國 CEE 74 時則允許極性反轉。此插頭最大電流可達 16A。 插頭兩側有接地夾以與 CEE 74 插座相接，也有接地孔以與 CEE 75 插座接地棒相接。這個插頭可幾乎用在整個歐洲。目前家電均附有不可拆卸的 CEE 77 插頭。這意味著在法國與德國，插頭是相同的，但是插座則不同。這種插頭也可以插入丹麥 K 型插座，但接地線不能使用。 G 型 BS 1363 是英國最常用的單相家用交流電源插頭與插座。標準規範包括線路上的擋板，中性材料的插孔和插頭中的保險絲。它被很多前英國海外屬地，以及愛爾蘭、香港、澳門、馬來西亞、馬耳他、塞普勒斯、巴林和新加坡使用。BS 1363 在 1947 年首次提出，作為英國電力聯結器的新標準之一用於戰後的重建工作。這種插頭和插座取代了 BS 546 插座和插頭（C 型和 M 型），而後者仍在舊設施和特殊場合中使用。 根據研究，G 型插頭可能是全世界安全性最高的插頭。 H 型 SI 32 規格（以色列 16 A250V，接地用） 此類插座規格又稱 SI 32（IS16AR）規格，只有在以色列有使用，且與其他型式的插座無法相容。1989 年前，它有三個 Y 形的平板引腳，各相線觸頭和中性線觸頭的間距為 19 毫米，最大額定電流為 16 安培。但在連線使用高功率電器裝置時，平板狀的引腳可能導致插頭過熱的情形產生。在 1989 年，規格標準進行了修訂，改為 3 腳 45 毫米圓柱形的插頭型式，以對應歐洲 Europlug 和以色列的新老插座規格。目前的插座可相容新老插頭，而在 1989 年前所生產的舊型插座（僅相容舊型插頭）在以色列當地已非常罕見。 這類插座規格也使用於巴勒斯坦所統治的約旦河西岸地區和加薩地帶全部。 I 型 FileI plugjpgI 型（澳洲） FileAustralian dual switched power pointjpg 澳大利亞一對 3 針 I 型帶開關插座 FileChinasocketjpg 中國大陸較常見能接受 不接地 A 型或 C 型插頭混合（舊國標）及 接地 I 型插頭 的雙插座（下方為接地 I 型 10 安培三腳插座） FileChinas 3pin socketsjpg 圖右下為中國大陸常見的 10 安培三腳插座，用於大多數需要接地的家電。圖左為較少見的 16 安培版本，通常用於空調、熱水器，此外也有體積更大、接片更厚的 20A、32A 乃至更大的版本 FileMTR CRH380A AC power plugs and sockets 201710jpg 香港高速動車組內座椅下方設有 G 型和 I 型插座以方便中國內地和香港乘客 此型別的插頭在中國大陸、澳大利亞、紐西蘭、斐濟、阿根廷、巴布亞紐幾內亞廣泛使用，由接地接頭及兩個扁平的載流接頭排列成倒 V 形狀。 ASNZS 3112（澳大利亞 10A240V） 澳大利亞等地使用的標準為 ASNZS 3112，扁平接頭的尺寸為 65 毫米 16 毫米，與垂直方向夾角為 30，間距 137 毫米。和英國類似，澳大利亞和紐西蘭的牆壁插座幾乎總是配有開關，因此具有更高的安全性。在良好絕緣的電器上也使用一種不帶接地的兩腳插頭，不過牆上的插座總是使用帶接地的三孔插座。 ASNZS 3112 有幾種變體，包括更大尺寸的接頭，以及不同形狀的接地端，適用於 15、20、25、32 安培的裝置。這些變體都是向下相容的，例如，10 安培的插頭可以插入 20 安培的插座，反之則不行。 該系統的插頭 插座標準，原本被稱為澳洲標準 C112（起源於 1937 年的一個臨時解決方案，在 1938 年透過為正式標準），1990 年正式被 ASNZS 3112 取代。最近一次重大改變是在 2005 年的 ASNZS 31122004 標準，增加了強制的載流接頭絕緣層，不過在 2003 年之前生產的裝置仍可以繼續使用。 中國大陸插頭（10A 或 16A250V） 中國大陸所採用的的插頭 插座標準為中國國家標準（國標）GB 209912008 和 GB 10022008。作為加入世界貿易組織時的承諾之一，中國大陸引入了強制性產品認證系統，並授予符合國家標準的插頭中國強制性產品認證（CCC 認證）標誌。國家標準要求插頭至少能承載 250 伏特、10 安培的電流；還有一種相似但較大的三腳插頭，最大電流為 16 安培；但無論使用的是何種插座或插頭，中國大陸境內的單相交流電均為 220 伏特 50 赫茲。 儘管中國的三腳插頭針腳比澳大利亞的長 1 毫米，但澳大利亞的插頭可以插入中國的插座。與澳大利亞相反，中國的插頭為接地端在上。對於需要接地的一類電器，必須使用該種插頭。 此外，中國還可使用與美國 日本類似的 A 型兩孔插座（但不分極性）。在新國標中，考慮到 AC 型混合型插座帶來的安全隱患，以及中國早已不再生產國內使用的 C 型插頭電器，因此取消了對 C 型插座的強制支援，僅為相容 A 和 I 型，但 AC 混合型插座依舊在市面上大量生產並銷售。對於不必接地的二類電器，可使用此型插頭。 帶有接地安全門的 I 型插座無法直接插入澳洲 I 型 2 孔插頭。 IRAM 2073（阿根廷 10A250V） 阿根廷也使用這種三線的接地插頭，在需要接地的一類電器上使用。 這個插頭與澳大利亞和中國的插頭外觀類似。接頭的長度與中國的插頭相同。最重要的區別是阿根廷接頭的火線和中性線位置和中國相同，和澳大利亞正好相反。 J 型 SEV 1011（10 A250V） 瑞士採用的插頭型式標準稱作 SEV 1011（ASE10111959 SW10AR）。此類插頭標準類似於 Europlug 規格（CEE 716），但是有一條沒有獨立絕緣的接地線，因此在使用該類插頭沒有完全插入插座時，可能會有觸電的危險。不過自 2013 年 1 月 1 日起，只有具備部分絕緣功能的 CEE 716 規格（Europlug，未接地之 SEV 1011 11 型）與 J 型（SEV 1011 12 型）插頭才能在當地販售及進口，以減少觸電危險的發生。該類插座若使用在廚房、浴室和其他潮濕地方，可能會降低其原有之絕緣效果，但在上述以外的地方使用則不會發生上述情形。而在 2016 年之後，所有插座的安裝都必須具備絕緣裝置，以減少觸電危險的產生。有些插頭和轉換器呈現兩端錐形，可以在任何地方使用，而另一些則只適合使用於沒有絕緣裝置的插座上。瑞士規格和 Europlug 規格（CEE 716）的插頭可以使用在瑞士的插座上。此外還有一種非接地型式兩個針狀插腳的插頭型式，其外型、大小和距離與 SEV 1011 型插頭的線路及中性線相同，但有一個扁平六角形的形狀。該插頭適用於瑞士規格和 CEE 716 規格的插座，其額定電流容量提高為 10 安培。 此類插座系統已經模組化，並具有適用於三相電源系統的 5 個針腳，以及適用於額定電流容量 16 安培的正方形針腳型別。若所使用的電氣裝置額定電流容量超過 16 安培時，則必須要使用合適的分流保護裝置來連線電力系統，或以合適的高功率工業用電氣聯結器與主幹線路相連。 K 型 1072D1（13 A250 V） L 型 CEI 2350（10 A250 V） CEI 2350（16 A250 V） M 型 BS 546（15 А250 V） 所謂 M 型插座經常被稱為舊英國 D 型插座，使用於南非和其他地方。 N 型 IEC 609061 是由國際電工委員會在 1986 年制訂的家用交流電源插頭與插座標準，額定電壓 230V，額定電流 16A。到目前為止，全世界僅有南非採用此標準。 此外，巴西基於 IEC 609061 制定了其國家標準 NBR 14136，共有 10A 及 20A 兩款標準。 過時的型別 本節中列出的是過時的插座和插頭型別，但有時可以在舊建築中找到。由於舊插座可能不符合現代安全要求，最好的解決辦法是更換成新的插座。 蘇聯 西班牙 英國 Dorman Smith（DS） Wylex 美國 I 型 垂直插座 希臘 H 型 參考 註釋 綜合 The original content for this article came from httpswebarchiveorgweb20080328070535httpuserspandorabeworldstandardselectricityhtm IECTR 60083 Plugs and socketoutlets for domestic and similar general use standardized in member countries of IEC 國際電工委員會，May 2004 This 359page technical report describes all national standards for domestic plugs and sockets Its 1963 predecessor CEE Publication 7 covered only the plugs and sockets of continental Europe IEC 60884 Plugs and socketoutlets for household and similar purposes 國際電工委員會 This international standard defines general safety and test requirements for domestic plugs and sockets but not any particular shapes IEC 60906 IEC system of plugs and socketoutlets for household and similar purposes 國際電工委員會 This international standard defines the domestic plugs and sockets that the IEC suggests as a potential future common worldwide standard IEC 609061 defines standard 230 V plugs IEC 609062 defines standard 115 V plugs IEC 609063 defines standard 448 V lowvoltage plugs Guidance Notes for the Electrical Products Safety Regulation（2001 Editionwith amendments） Electrical and Mechanical Services Department Hong Kong 參看 家用電源列表 電 IEC 60320 外部連結 China Power Cords Hubbell History Invention of the power plug and outlet 世界各地的插頭電壓和頻率 Australian ASNZS 3112 mains plug description and wiring Australian ASNZS 3112 mains plug with insulated pins Australian ASNZS 3112 mains plug variants IEC Zone Plugs and sockets AC Power Cords Glossary of standards terms Steve Kroplas World Electric Guide httpswebarchiveorgweb20070626035259httpwwwstarkelectroniccomfzfvhtm Change to UK electrical wire colours 2004 Household electrical safety handbook Electrical and Mechanical Services Department Hong Kong Special Administrative Region Government httpwwwpowerconnectionscouk IEEE history of Australian power connectors in MS Word format Information on the electrical systems in use in most countries of the world International plug standards from travelislandcom Pictures and dimensions of various plug types Ungrounded plugs Grounded plugs IEC High temperature plugs Category 電線 Category 電氣標準 Category 市電電源聯結器