熱泵是將熱量從較低溫下的物質或空間傳遞到更高溫度下的另一種物質或空間的裝置，也就是使熱能沿自發熱傳遞的相反方向移動，使得熱的地方更熱、冷的地方更冷。熱泵為完成將能量從熱源傳遞到散熱器這一非自發過程，須要來自外部的能量。常見的應用是暖氣、冷氣和冷凍機。但術語「熱泵」更為籠統，適用於用於空間加熱或空間冷卻的許多暖通空調裝置。 熱泵最常見的設計包括四個主要部件冷凝器，，蒸發器和壓縮機。迴圈透過這些元件的傳熱介質稱為製冷劑。httpsheatpumpingtechnologiesorgmarkettechnologyheatpumpwork Article on IEA HPT TCP How does a heat pump work 熱泵利用低沸點液體經過節流閥減壓之後蒸發時，從較低溫處吸熱，然後經壓縮機將蒸汽壓縮，使溫度升高，在經過冷凝器時放出吸收的熱量而液化後，再回到節流閥處。如此迴圈工作能不斷地把熱量從溫度較低的地方轉移給溫度較高（需要熱量）的地方。 熱泵比簡單的電阻加熱器具有更高的能源效率。但是，隨著熱源和散熱器溫度差的增加，效率開始下降。典型的安裝成本也高於電阻加熱器。 概要 熱能自然地從較溫暖的地方轉移到較冷的空間。 但是，熱泵可以透過從寒冷的空間吸收熱量並將其釋放給較熱的空間來逆轉這一過程。 此過程需要一定量的外部能量，例如電。在暖通空調中，術語 熱泵 通常是指為在熱能傳遞的兩個方向上都實現高效率而最佳化的蒸汽壓縮製冷裝置。 即，熱泵能夠根據需要向內部空間提供加熱或冷卻。 歷史 大事記 1748 威廉庫倫（William Cullen）演示了人工製冷。 1834 雅各布珀金斯（Jacob Perkins）用乙醚建造了一臺實用的冰箱。 1852 開爾文勳爵（Lord Kelvin）描述了熱泵的基本理論。 18551857 彼得馮裡丁格（Peter von Rittinger）開發並建造了第一臺熱泵。 1928 Aurel Stodola 建造了一個閉環熱泵（來自日內瓦湖的水源），至今為止一直為日內瓦市政廳提供暖氣。 1945 諾裡奇市電氣工程師約翰薩姆納（John Sumner）安裝了一個實驗水源熱泵供暖中央供暖系統，該系統使用附近的河流為市政廳的新行政大樓供熱。 季節性效率比為 342。 平均熱輸出為 147 kW，峰值輸出為 234 kW。 1948 羅伯特韋伯（Robert C Webber）被譽為開發和製造了第一臺地熱泵。 1951 首次大規模安裝 倫敦的皇家節日大廳開業，該鎮設有由泰晤士河供暖的城鎮燃氣可逆水源熱泵，用於冬季供暖和夏季製冷需求。 2019 基加利修正案生效，逐步淘汰有害製冷劑 效能 在比較熱泵的工作效能時，一般不使用 效率 這個詞，由於效率在熱力學上是有特別的定義的，因此使用效能係數（COP coefficient of performance）這個詞描述了有效熱量移動與工作需要的能量的比率。COP 數值越大，表示僅需要少量的能量就能移動大量的熱量。大多數壓縮機熱泵使用電動機帶動，而一些車載裝置則採用傳動軸和引擎馬達相連驅動。 在溫和的天氣給建築物取暖，空氣源熱泵可能可以提供到 COP 指標 3 到 4 的能效，而一個電加熱器則只能提供 COP 為 1 的能效。也就是說，電阻發熱的取暖器耗費 1 焦耳的能量最多隻能提供 1 焦耳的熱量，而熱泵則可以使用 1 焦耳的能量從更熱或更冷地方移動大於 1 焦耳的能量。不過需要注意到環境溫度差別很大，譬如在非常寒冷的冬天要給屋子取暖，熱泵為了取得更多的熱量而需要花費更多的能量。因為卡諾效率（Carnot Efficiency）的限制，隨著室內與室外的溫差的增加，熱泵的 COP 最終有可能會接近 1。對於空氣源熱泵，這種情況一般會發生在室外環境溫度靠近 18 （0 ）時。 同時，當熱泵從室外低溫的空氣中獲取熱量時，空氣中的水分會凝結並凍結在室外交換器上。系統就必須階段性地除去這些冰霜。換言之，當外面空氣極端寒冷時，空氣源熱泵取暖有可能不如更直接用電阻加熱的取暖器。 地源熱泵利用地底特定深度永遠保持舒適溫度的特性，相比之下也許更加全年均衡。地源熱泵的 COP 一般可以常年保持在 35 到 4 之間。 製冷用的熱泵，其效能要用能效比（EER）或（EESR）表示，兩者都是用為單位，越大的能效比值表示更好的效能。製造商的型錄應該分別用 COP 表示制熱模式的效能，用 EER 表示製冷模式的效能。然而實際效能還取決於更多不同的因素譬如安裝、溫差、海拔和維護。 對於相同溫差的條件，熱泵工作於制熱模式比製冷模式效率要高。這是因為制熱模式下輸入壓縮機的工作能量也大量被轉化為熱量，並透過冷凝器直接增加到有效熱量中。而對於製冷模式，冷凝器通常處於室外，壓縮機耗能發出的熱量與工作目的正好相反。 法國工程師尼古拉萊昂納爾薩迪卡諾於 1824 年提出的卡諾效應（Carnot efficiency）可以運用在熱泵上。依照能量守恆定律，流入熱泵的能量（Q_cold W ）等於流出熱泵的能量（Q_hot）。 熱泵的效率（從低溫熱源吸熱量 外界輸入的功）為效能係數（coefficient of performance），縮寫為 COP。 COP frac Q_hWfrac Q_hQ_h Q_cfrac 11 frac Q_cQ_h 由於 Carnot 同時還證明了： frac Q_hotQ_cold frac T_hotT_cold 其中溫度單位皆為凱氏溫標。 因此可以得到： COP_heating frac 11 frac T_cT_h frac T_hT_h T_c Robert A Ristinen Jack J Kranshaar Energy and the Environment2nd Edition John Wiley Sons Inc 2006 這個公式是以熱泵用於供暖為前提的，所以當環境溫度比較溫和的時候，熱泵的效率比較高。 當熱泵用於製冷的時候，COP 的公式變為： COP_cooling frac T_cT_h T_c 這個效率計算方法只對理想熱泵適用。對於實際中的熱泵來說，COP 通常在 2 到 6 之間。 分類 熱泵的兩種主要型別是壓縮和吸收。 壓縮熱泵以機械能（通常由電力驅動）執行，而吸收式熱泵也可以以熱能作為能源（來自電力或可燃燃料）執行。 按工作原理，熱泵有蒸氣壓縮式熱泵、吸收式熱泵、化學熱泵等，其中應用最廣泛的是電驅動式蒸氣壓縮式熱泵。 應用 熱泵被廣泛的應用在空調，電冰箱等以製冷為目的的家用電器上。它也可以在冬天使用地熱來加熱房屋，也可以在夏天來冷卻房屋。（因為在地下處於恆溫，而在特定深度的溫度正好是舒適的溫度）。 區域供熱 熱泵也可以用作區域供熱的供熱器。 用於此類應用的可能的熱源為汙水，環境水（如海水，湖水和河水），工業廢熱，地熱能，煙道氣，區域冷卻產生的廢熱和太陽能儲熱產生的熱。 優點 缺點 熱泵原理利用電為房屋取暖和住宅用水加熱，比使用電阻發熱的電熱器更加高效。安裝起來也比使用天然氣等方法簡單便宜。缺點是在極度寒冷的情況下，它供熱能力有所下降。所以當環境溫度低於 5 C（23 F）時，取暖和熱水供應比較困難。 相關條目 熱泵熱水器 熱泵及製冷迴圈 閃蒸 地源熱泵系統 換熱器 熱電效應 參考文獻 Heat pumps Long Awaited Way out of the Global Warming 財団法人 熱泵蓄熱中心 図解 熱泵：著者：田中俊六監修 矢田部隆志編，ISBN 427450039X 熱泵入門 地球溫暖化対策切札：著者：熱泵研究會 編 矢田部 隆志 著，ISBN 9784274203855 熱泵蓄熱白書：著者：財団法人 熱泵蓄熱中心 編，ISBN 9784274204234 Category 鮮綠環境主義 Category 建築工程 Category 能源轉換 Category 能源技術 Category 住宅供熱