Passiv yongʻindan himoya qilish

Passiv yongʻindan himoya qilish (PFP) — bu tizimni faollashtirmasdan va odatda harakatsiz yongʻin yoki tutun taʼsirining tarqalishini sekinlashtiradigan yoki toʻsqinlik qiladigan bino yoki inshootning tarkibiy qismlari yoki tuzilmalari hisoblanadi. Passiv tizimlarga misol sifatida pol-shiftlar va tomlar, yongʻinga qarshi eshiklar, derazalar va devor majmualari, yongʻinga chidamli qoplamalar va boshqa yongʻin va tutunni nazorat qilish moslamalari kiradi.

Asosiy xususiyatlar 
Passiv yongʻindan himoya qilish tizimlari quyidagilarga moʻljallangan:

 Yongʻin kelib chiqishi boʻlimiga olovni oʻtkazing
 Yongʻin kelib chiqishi boʻlimidan olov tarqalishini sekinlashtiring
 Strukturaviy elementlarni isitishni sekinlashtiring
 Yongʻinga chidamli yopilish (masalan, yongʻin eshigi, yongʻin damperi) yordamida yongʻinga chidamli toʻplamlarda ataylab teshiklar (masalan, eshiklar, HVAC kanallari) orqali yongʻin tarqalishining oldini oling.
 Yongʻinga chidamli toʻplamlarda yongʻinga qarshi toʻxtash joylari (masalan, sanitariya-tesisat quvurlari yoki elektr kabellari kabi qurilish tizimlari oʻtadigan yongʻin devorlaridagi teshiklar) orqali yongʻin tarqalishini oldini olish.

PFP tizimlari mahalliy qurilish qoidalari va yongʻin qoidalari bilan belgilanadigan cheklangan vaqt oraligʻida yongʻin va tutun tarqalishini yoki strukturaviy elementlarni isitishning „oldini olish“ uchun moʻljallangan. Yongʻin toʻxtatuvchilari, yongʻin devorlari va yongʻinga qarshi eshiklar kabi passiv yongʻindan himoya qilish choralari, odatda, yongʻinga chidamlilik soatlarida (masalan, ⅓, ¾, 1, 1½) ifodalanadigan yakuniy yigʻilishning yongʻinga chidamlilik darajasini aniqlash uchun sinovdan oʻtkaziladi va u 2, 3, 4 soat) davom etadi..

Passiv yongʻindan himoya qilish tizimlari odatda harakat talab qilmaydi. Istisnolar yongʻinga qarshi damperlar (yogʻ kanallari bundan mustasno) va yongʻinga qarshi eshiklarni yopish uchun harakatlanuvchi, ochiladigan va yopilgan, shuningdek, materialning etarli qalinligi va toʻldirishini taʼminlash uchun shishib ketadigan barcha intumescent mahsulotlardir.

Binodagi PFP tizim ichidagi tizimlar guruhi sifatida ishlaydi. Misol uchun, oʻrnatilgan yongʻinni toʻxtatish tizimi yongʻinga chidamliligi koʻrsatilgan devor tizimining yoki pol tizimining bir qismi boʻlib, u oʻz navbatida tizim sifatida ishlaydigan umumiy binoning ajralmas qismini tashkil etuvchi yongʻin boʻlinmasining bir qismidir.

PFP tizimlarini loyihalash va qurishda har xil turdagi materiallar qoʻllanadi. Endotermik materiallar issiqlikni oʻzlashtiradi, shu jumladan kaltsiy silikat plitasi, beton va gipsli devor. Misol uchun, suv qizdirilganda beton plitadan qaynab ketishi mumkin. Ushbu materiallar ichidagi kimyoviy bogʻlangan suv qizdirilganda sublimatsiyalanadi. PFP chora-tadbirlari, shuningdek, intumescents va ablativ materiallarni ham oʻz ichiga oladi.

Strukturaviy yongʻinga chidamliligini taʼminlaydigan asosan ikki turdagi materiallar mavjud: intumescent va vermikulit. Vermikulit materiallari strukturaviy poʻlat elementlarni nisbatan qalin qatlamda qoplaydi. Vermikulitning gʻovakli tabiati tufayli, agar suvga taʼsir qilish ehtimoli mavjud boʻlsa, uni ishlatish tavsiya etilmaydi.Intumescent qoplamalar nisbatan past qalinlikda (odatda 350 dan 700 mikrometrgacha) qoʻllanadi, yanada estetik silliq qoplamaga ega va korroziyaning oldini olishga yordam beradi.

PFP tizimining ishlashi odatda yongʻin sinovlarida namoyon boʻladi. Yongʻinga chidamli toʻplamlar uchun odatiy sinov maqsadi buyumni yoki himoya qilinadigan tomonni 140 yoki undan past darajada ushlab turishdir. (devorlar, pollar va yongʻinga chidamlilik darajasi talab qilinadigan elektr zanjirlari uchun). Yongʻinga chidamli strukturani himoya qilish uchun odatiy sinov maqsadi (masalan, ASTM E119) strukturaviy elementning haroratini (masalan, nur, ustun) taxminan bilan cheklashdir. Devor va pollar uchun odatiy sinov standartlari BS 476: 22-qism: 1987, BS EN 1364-1: 1999 va BS EN 1364-2: 1999 yoki ASTM E119. Yongʻin damperlari, yongʻinga qarshi eshiklar va boshqalar kabi kichikroq komponentlar devor va pollar uchun asosiy standartning asosiy maqsadlariga mos keladi. Yongʻin sinovi 1100 dan yuqori boʻlgan jonli yongʻin taʼsirini oʻz ichiga oladi, yongʻinga chidamlilik darajasi va davomiyligiga qarab, biridan keyin.

Misollar 

 Yongʻinga chidamliligi hisoblangan devorlar
 Xavfsizlik devorlari nafaqat reytingga ega, balki ular binolarni qismlarga boʻlish uchun moʻljallangan, shuning uchun agar bir tomondan qulab tushsa, bu boshqa tomonga taʼsir qilmaydi. Ular, shuningdek, purkagichlarga boʻlgan ehtiyojni bartaraf etish uchun ham foydalanish mumkin.
 Koʻp qatlamli intumescent texnologiyasidan foydalangan holda yongʻinga chidamli shisha oynalar yoki shisha ichiga oʻrnatilgan simli toʻrlar devorlarda yoki yongʻinga qarshi eshiklarda yongʻinga chidamli derazalar ishlab chiqarishda ishlatilishi mumkin.
 Yongʻinga chidamliligi baholangan pollar
 Yashash joyini ajratish (yashash joyini ajratish sifatida belgilangan toʻsiqlar har bir tomonda turli xil foydalanish boʻlgan binolarning qismlarini ajratish uchun moʻljallangan; masalan, turar joyni ajratishning bir tomonida kvartiralar va boshqa tarafdagi doʻkonlar).
 Yopishlar (yongʻin damperlari) Baʼzida yongʻin toʻxtatuvchilari qurilish meʼyorlarida yopilishlar bilan bir xil tarzda ishlanadi. Kanada yopilish tezligini pasaytiradi, masalan, 2 soatlik yopilish 3 soatlik yongʻinni ajratishda foydalanish uchun maqbuldir, modomiki yongʻinni ajratish bandlikni ajratish yoki xavfsizlik devori boʻlmasa. Keyin pasaytirilgan koʻrsatkich yongʻinga qarshi himoya darajasi deb ataladi, ham yongʻinni toʻxtatish uchun, agar ular plastik quvurlar va muntazam yopilmasa.
 Yongʻin toʻxtaydi
 Yog 'kanallari (Bular oshxonalar, chuqur fritözlar va ikki qavatli va konveyer bilan jihozlangan pitsa pechlari kabi tijorat pishirish uskunalaridan yog 'kanal ventilyatorlariga olib boradigan kanallarni nazarda tutadi.) Shimoliy Amerikada yog 'kanallari kamida 16 kalibrdan (1,6) ishlab chiqariladi. mm) metall lavha, barcha payvandlangan va tozalash uchun sertifikatlangan teshiklar, bunda kanallar oʻziga xos yongʻinga chidamlilik darajasiga ega boʻlishi uchun ishlab chiqariladi yoki bu maxsus tayyorlangan va sertifikatlangan yongʻinga qarshi qoplamali tashqi qatlamli 16 kalibrli oddiy kanaldir. Qanday boʻlmasin, Shimoliy Amerika moy kanallari NFPA 96 talablariga javob berishi kerak.
 Kabel qoplamasi (yonuvchi kabel qoplamalarining olov tarqalishini va tutunini kamaytirish uchun endotermik yoki oʻt oʻchiruvchi boʻlgan yongʻinga qarshi vositalarni qoʻllash)
 Yongʻinga qarshi purkash (poʻlat konstruktsiyalar, elektr yoki mexanik xizmat koʻrsatish, klapanlar, suyultirilgan gaz (LPG) idishlari, idish etaklari, toʻsiqlar yoki pastki qavatlar kabi substratlarni saqlash uchun tolali yoki endotermik boʻyoqlarni yoki tolali yoki tsementli gipslarni qoʻllash) Elektr buyumlari uchun °C yoki taxminan. 500 Himoya qilinadigan elementning ishlashini taʼminlash uchun konstruktiv poʻlat elementlar uchun °C)
 Yongʻinga qarshi qoplamalar (bir xil maqsadlarda va purkagichli yongʻinga qarshi qoʻllanmalar uchun ishlatiladigan taxtalar) Bunday qoplama uchun materiallarga perlit, vermikulit, kaltsiy silikat, gips, qizgʻin epoksi, Durasteel (tsellyuloza -tolali temir- beton va teshilgan kompozitsion panellar) kiradi.), MicroTherm
 Korpuslar (olovga chidamli materiallardan yasalgan qutilar yoki oʻramlar, shu jumladan maxsus klapanlarni himoya qilish uchun yongʻinga chidamli oʻramlar va lentalar va yongʻin va issiqlikdan himoya qilishni talab qiladigan boshqa narsalar — buning oʻxshashligi xavfsiz boʻlishi mumkin) yoki kontaktlarning zanglashiga olib keladigan sxemaning yaxlitligi choralarini taʼminlash. tasodifiy yongʻin paytida elektr kabellarini ishlayotgan holda saqlang.

Qoidalar 
Sertifikatlash roʻyxatiga asos boʻlgan testlarga misollar:

 Yevropa: BS EN 1364
 Niderlandiya: NEN 6068
 Germaniya: DIN 4102
 Birlashgan Qirollik: BS 476
 Kanada: ULC-S101
 Amerika Qoʻshma Shtatlari: ASTM E119

Belgilangan va roʻyxatga olingan 
Koʻrsatma tizimlari hukumat organlari, jumladan DIBt, Britaniya Standartlar Instituti (BSI) va Milliy tadqiqot kengashining Qurilishdagi tadqiqotlar instituti tomonidan sinovdan oʻtgan va tasdiqlangan. Germaniya va Buyuk Britaniya DIN4102 4-qism (Germaniya) va BS476 (Birlashgan Qirollik) kabi standartlarda koʻrsatmalar tizimini nashr etadi.

Roʻyxatga olingan tizimlar sinovdan oʻtkaziladi, unda oʻrnatilgan konfiguratsiya sertifikatlash roʻyxatida koʻrsatilgan tolerantliklarga va materiallarga mos kelishi kerak. Birlashgan Qirollik bundan mustasno, chunki sertifikat talab qilinadi, lekin sinovdan oʻtmaydi.

Ixtiyoriy sertifikatga ega mamlakatlar 
Buyuk Britaniyadagi yongʻin sinovlari sinov natijalari koʻrinishida xabar qilinadi, ammo qurilish maʼmuriyati saytga oʻrnatilgan materiallar sinovda ishlatilgan materiallar va mahsulotlar bilan bir xil ekanligini yozma ravishda isbotlashni talab qilmaydi. Sinov hisoboti koʻpincha muhandislar tomonidan talqin qilinadi, chunki sinov natijalari bir xil tuzilgan roʻyxatlarda eʼlon qilinmaydi.

Manbalar

Havolalar 

 Yongʻindan himoya qilish boʻyicha mutaxassis uyushmasi 
 Uyni yoqib yuborish (olov bilan sinov)
 Passiv yongʻindan himoya qilish boʻyicha Yevropa assotsiatsiyasi
 AIA tomonidan tasdiqlangan yongʻinga chidamli shisha va oynalar kursi
 Gütegemeinschaft Brandschutz im Ausbau (Germaniya PFP Assotsiatsiyasi) 
 Passiv yongʻindan himoya qilish federatsiyasi (PFPF) 
 Passiv yongʻindan himoya qilishning PFPF taʼrifi 
 Xalqaro yongʻinni toʻxtatish kengashi
 Firestop Pudratchilar xalqaro assotsiatsiyasi
 Yongʻin xavfsizligi qoidalari
 Buyuk Britaniya hukumatining faol va passiv yongʻindan himoya qilish boʻyicha risolasi
 Buyuk Britaniyadagi mebel va jihozlar (yongʻin xavfsizligi) qoidalari 1988/1989, 1993 va 2010
 Arxitektura