Armatura (elektr liniyasi)

Fittingslar-simlarni ulash, izolyatorlarni gulchambarlarga ulash, ularga simlarni ulash, elektr uzatish liniyasining tayanchlariga gulchambarlarni osib qo'yish va boshqa funksiyalar uchun mo'ljallangan maxsus standart qismlar.

Mustahkamlash talablari 

 nominal mexanik kuch
 ba'zi turlar uchun yaxshi artikulyatsiya
 yuqori korroziyaga chidamlilik
 yuqori charchoq kuchi
 yaxshi elektr o'tkazuvchanligi (ba'zi hollarda)

Armatura klassifikatsiyasi 
Maqsadga ko'ra, armatura bir necha guruhlarga bo'linadi:

 Birlashtiruvchi armatura
 Qo'llab-quvvatlashni mustahkamlash
 Kuchlanish armaturasi
 Birlashtiruvchi armatura
 Himoya moslamalari
 Aloqa uchun armatura
 Pimli izolyatorlarni mahkamlash uchun armatura
 Spiral mustahkamlash
 O'z-o'zidan qo'llab-quvvatlanadigan izolyatsiyalangan simlar uchun armatura.

Birlashtiruvchi armatura

Artikulyatsiya turlari 
Birlashtiruvchi armatura elementlari uch turdagi menteşalar bilan harakatchan birlashtirilgan:

 pin-ko'z artikulyatsiyasi, bu yerda qism faqat bitta tekislikda harakatlanishi mumkin;
 zanjir interfeysi, bu yerda qism ikki tekislikda harakatlanishi mumkin;
 sharsimon articulatsiya, bu yerda qism har qanday tekislikda 12 ° gacha burchak ostida harakatlanishi mumkin.

Birlashtiruvchi armatura 

 gulchambarlarni tayanchga mahkamlash uchun tugunlar
 sirg'a
 quloqlar
 shtapellar
 oraliq havolalar
 rokchilar

Qo'llab-quvvatlashni mustahkamlash 
Qo'llab-quvvatlovchi armatura simlarni (arqonlarni) mahkamlash va halqaning ilmoqlarini qo'llab-quvvatlash uchun, shuningdek, UKE tipidagi ekranlarning mahkamlash joylarini ushlab turish uchun mo'ljallangan. Qo'llab-quvvatlovchi mustahkamlash qo'llab-quvvatlovchi qisqichlarni (ПГ, ПГГ, ПГН turi), rolikli ilgichlar, maxsus ajratgichlar (РС turi) va maxsus bog'lashlarni (ВС va ПВС tipidagi) o'z ichiga oladi.

Qo'llab-quvvatlovchi qisqichlar 
Qo'llab-quvvatlovchi qisqichlar simlarni elektr uzatish liniyalarining oraliq va oraliq burchakli tayanchlariga mahkamlash uchun mo'ljallangan. Ushbu kelepçeler kar, bo'shatish va cheklangan tugatish kuchiga bo'linadi.

 Ovozsiz qisqichlar . Qayiq va siqish moslamasidan iborat. Tel qayiqqa kiritiladi va murvat bilan qoliplar bilan bosiladi. PGK tipidagi qisqichlarda (Qo'llab-quvvatlovchi karlarni tebranish) qayiq osma bilan bog'langan va sim darajasida joylashgan o'q atrofida tebranishi mumkin, suspenziya ham ko'z orqali izolyatorlarning gulchambariga aylanadi. PGN tipidagi qisqichlarda qayiq ko'z qopqog'i orqali osilgan holda gulchambarga o'rnatiladi. Temir yo'l aloqa tarmog'ida ishlatiladigan eski dizayndagi va egarlarning ba'zi qisqichlarida qayiq to'g'ridan-to'g'ri gulchambarning oxirgi izolyatorining pestiliga mahkamlash uchun rozetka bilan jihozlangan.
 Qisqichlarni bo'shating . Bo'shatish qisqichlari karlardan qayiqni to'xtatib turish usuli bilan farq qiladi, bu esa qo'shni oraliqlarda sim bo'ylab kuchlanish farqi yuzaga kelganda uning tushishini ta'minlaydi, bu esa qo'llab-quvvatlovchi gulchambarning 34-40 daraja burchak ostida og'ishiga olib keladi. Aholi punktlarida ushbu qisqichlardan foydalanish taqiqlanadi. Shuningdek, yangi qurilishda va elektr uzatish liniyalarini rekonstruksiya qilishda bo'shatish qisqichlarini ishlatish taqiqlanadi.
 Cheklangan tugatish kuchiga ega kelepçeler . Ular ko'r-ko'rona qisqichlarga o'xshaydi, lekin qisqichlar ma'lum bir oldindan belgilangan qiymatdan oshib ketadigan kuchlar bilan sim qayiqda sirpanib ketadigan tarzda tortiladi. Cheklangan tugatish quvvatiga ega keng tarqalgan qisqich turi ПОН qisqichidir.

Rolikli ilgichlar 
Rolikli ilgichlar simlarni yuqori voltli liniyalarning o'tish tayanchlarida mahkamlash uchun ishlatiladi.

Kuchlanish armaturasi 
СИПni mahkamlash uchun barcha kerakli uskunalar va mahsulotlarni ifodalaydi: qisqichlar va qavslar, mahkamlagichlar va qisqichlar, bog'ichlar va qopqoqlar, shpallar va ilgaklar, tebranish damperlari va oraliq bo'g'inlar.

Kuchlanish (Ankraj) qisqichlari 
Tension (Anchor) qisqichlari simlarni yuqori voltli liniyaning ankraj tayanchlarining kuchlanish gulchambarlariga mahkamlash uchun ishlatiladi.

Kuchlanish (langar) qisqichlarining turlari 
Quyidagi turdagi kuchlanish (langar) qisqichlari mavjud: murvatli, bosilgan va xanjar .

 Bolt qisqichlari . Tana, murvat va o'liklardan iborat. Korpus egiluvchan temirdan yasalgan, murvatlar po'latdan yasalgan. Qoliplar egiluvchan temir yoki po'latdan yasalgan, qisqichlarda magnit yo'qotishlarni kamaytirish uchun alyuminiy qoliplar ham mavjud (po'latga nisbatan yo'qotishlarni 3-4 barobar kamaytirish imkonini beradi).Tel qisqich tanasiga o'rnatiladi va U-shakildagi boltlar va matritsalar bilan mahkamlanadi . Bolt qisqichlarini tugatish kuchi simning mustahkamligining 98% ga etadi. Bolt qisqichlarining ikkita asosiy dizayni mavjud: murvatli menteşe tomonida va oraliq tomonida. Bo'shliqning yon tomonida joylashgan murvatli qisqichlar, shuningdek, vibratsiyaga qarshi bandaj bilan ishlab chiqariladi - menteşaning yon tomonida joylashgan qo'shimcha murvat mahkamlagichi. Halqa tomonida simli mahkamlangan qisqichlarda "raqs" natijasida simning uzilishi muammosi mavjud. Bolt qisqichlari 240 kvadrat millimetrgacha bo'lgan kesimli simlar uchun 35-110 kV kuchlanishli elektr uzatish liniyalarida qoʻllanadi. Hozirgi vaqtda elektr uzatish liniyalarida murvat qisqichlarining quyidagi turlari qoʻllanadi: eski NB seriyali (3,4,5 va 7 U shaklidagi murvatli qisqichlar, ulardan biri tebranishga qarshi bandaj, ulardan ikkitasi mavjud. etti murvatli qisqich), NBN va yangi NB seriyali (menteşe tomonida joylashgan 2,3 va 4 murvatli qisqichlar).
 Siqiladigan qisqichlar . Bosilgan qisqichlar 220-1150 kV kuchlanishli elektr uzatish liniyalarida 300 kvadrat millimetr yoki undan ortiq kesimli simlar uchun ishlatiladi. Qisqich alyuminiy korpusdan va po'lat ankrajdan iborat bo'lib, langar simni ulash moslamasiga mahkamlash uchun xizmat qiladi. Qisqichda mahkamlashda sim kesiladi, oraliq tomondan simning bir qismi korpusdan o'tkaziladi va langarga bosiladi, so'ngra langarli sim korpusga tortiladi, sim halqadan kiritiladi. tanaga kiradi va u bosiladi. Bo'lingan tanasi bo'lgan bosiladigan qisqichlar mavjud. Korpus o'tkazuvchan qismdir. Eng ko'p ishlatiladigan siqish qisqichlari NAS qisqichidir.
 Takoz qisqichlari . Qisqichning ishlash printsipi maxsus takoz yordamida qisqich tanasida simning tiqilib qolishiga asoslanadi. Korpus va xanjar egiluvchan quyma temirdan qilingan. Bunday qisqichlarning 2 turi mavjud: NKK va NK. NCC qisqichida sim korpusdan o'tkaziladi va halqaga egiladi, uning ichiga xanjar-tumboq kiritiladi va pastadir qisqichda xanjarlanadi. NK qisqichida sim tanaga kiritiladi va uchburchak xanjar bilan xanjar qilinadi. NK qisqichlari 10-35 kV kuchlanishli, kamroq - 110 kV kuchlanishli elektr uzatish liniyalarida qoʻllanadi. NCC qisqichlari 6-10 kV elektr uzatish liniyalarida va chaqmoqlardan himoya kabellarini mahkamlash uchun ishlatiladi.

Birlashtiruvchi armatura 
Ulanish qismlari oval konnektorlar va termit kartrijni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, qolip qisqichi va boshqalarni o'z ichiga oladi.

Oval konnektorlar 
Oval konnektorlar alyuminiydan qilingan va oval qismning trubkasini ifodalaydi. Ulagichlar siqish va burish orqali o'rnatiladi. Siqish maxsus qisqichlarda amalga oshiriladi, simlarning uchlari ulagichning korpusiga kiritiladi, ulagich har ikki tomondan shaxmat taxtasi shaklida siqiladi. Ulagichni burish oval konnektorlarni burish uchun maxsus mashinada amalga oshiriladi. Ulanishning elektr xususiyatlarini yaxshilash uchun simlarning uchlari siqish yoki burishdan keyin termit kartrij bilan ulanadi.

Termit kartrij 
Simlarni halqada ulash uchun ishlatiladi. Kartrij mog'or, qo'shimcha va termit massasidan iborat. Chill qolipiga termit massasi qoʻllanadi, payvandlashda simlar chill qolipiga keltiriladi va maxsus qisqichlarga o'rnatiladi. Keyinchalik, termit massasi yoqiladi va payvandlash amalga oshiriladi.

Himoya moslamalari 
Himoya armaturalari orasida himoya shoxlari, himoya ekranlar va halqalar, to'xtatuvchilar, tebranish damperlari mavjud.

Himoya shoxlari 
Ular uchqun bo'shlig'ini yaratish, izolyatsiya bir-biriga yopishganda elektr yoyini yo'naltirish va yuqori voltli liniyaning izolyatsiyasini himoya qilish uchun ishlatiladi. Yuqori shoxlar (RRV) gulchambarning yuqori qismidagi muftalarga, pastki shoxlar (RRN) izolyatorlarning pestlelariga yoki gulchambarning pastki qismidagi muftalarga biriktirilgan.

Himoya ekranlari va uzuklar 
Himoya ekranlari va halqalari izolyatsiyani izolyatorlar yuzasidan to'sib qo'yganda paydo bo'ladigan elektr yoyini yo'naltirish va gulchambar ustidagi elektr kuchlanishining taqsimlanishini yaxshilash uchun xizmat qiladi.

Zaryadlovchilar 
Ular chiziqdan keladigan kuchlanish kuchlanishidan chiziqning qolgan qismiga nisbatan kamaytirilgan izolyatsiyaga ega havo liniyalarining chaqmoq shikastlanishidan himoya qilish uchun ishlatiladi. Ikkita turi mavjud: quvurli va vantelli.

Quvur shaklidagi uchqun bo'shliqlari tolali bakelit yoki vinil plastik quvur va elektrodlardan iborat. Elektrodlar orasida yoy hosil bo'lganda, trubaning ichki yuzasi bug'lana boshlaydi va hosil bo'lgan gazlar trubadan o'tib, yoyni cho'zadi va o'chiradi.

Vibratsiyali damperlar 

Vibratsiyali damperlar tebranish natijasida kelib chiqadigan charchoq kuchlanishining shikastlanishini oldini olish uchun elektr uzatish liniyalarining simlari va kabellariga o'rnatiladi.

GV, GVN yoki GPG kabi tebranish amortizatorlari havo liniyalariga o'rnatish uchun ishlatiladi. Katta o'tish simlariga o'rnatish uchun - "ko'r" mahkamlagichli GPG tipidagi amortizatorlar yoki qayta o'rnatiladigan GPS tipidagi tebranish damperlari.

Pimli izolyatorlarni mahkamlash uchun armatura 
Pimli izolyatorlarni mahkamlash uchun pinlar va kancalar ishlatiladi.

Pinlar 
Pin izolyatorlarini 0,4-20 kV kuchlanishli havo liniyalari va telegraf liniyalari tirgaklarining shpallariga mahkamlash uchun ishlatiladi. Po'latdan yoki konservalangan yog'ochdan yasalgan (ikkinchi darajali chiziqlar uchun). Izolyatorlar pinlarga tortma yoki maxsus qopqoqlar bilan biriktiriladi.

Ilgaklar 
Kancalar pin izolyatorlarini 0,4-10 kV kuchlanishli havo liniyalari va telegraf liniyalari tayanchlariga mahkamlash uchun ishlatiladi. Po'latdan yasalgan. Kancalar tayanchlarning yog'och ustunlariga vidalanadi. Izolyatorlar ilgaklar yoki maxsus qopqoqlar yordamida biriktiriladi. Ba'zan kancalar tayanchlarning shpallariga payvandlanadi.

Spiral mustahkamlash

Tavsif 
Spiralni mustahkamlash simni yopuvchi sim spiralga asoslangan. O'zining moslashuvchanligi tufayli simlar va kabellar bilan yaxshi ketadi va o'rnatishdan so'ng, aslida sim bilan bir butunga birlashtiriladi.

Elektr energetikasi va aloqa sohasida qoʻllanadigan an'anaviy (murvatli yoki presslangan) konstruktsiyalar bilan solishtirganda, spiral armatura bir qator afzalliklarga ega va faqat u optik tolali aloqa kabellarini o'rnatish uchun ishlatilishi mumkin (o'zini o'zi qo'llab-quvvatlaydigan, qurilgan) -in tuproq simi, fazali sim), shuning uchun boshqa turdagi armatura qanday qilib qabul qilib bo'lmaydigan darajada katta siqish kuchini yaratadi.

Spiral armatura turlari 
Spiral mustahkamlash maqsadiga ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

 kuchlanish qisqichlari
 qo'llab-quvvatlovchi qisqichlar
 kliplarni ta'mirlash
 ulanish qisqichlari
 kabel qisqichlari
 himoya himoyachilari.

Kuchli qisqichlar 
Quvvatli U-shaklidagi ip bir-biriga yopishtirilgan bir nechta spirallardan iborat. Ipning ichki yuzasiga abraziv qoʻllanadi. Elektr tarmog'i simning atrofiga o'ralgan. Agar simni mahkamlash joyida qo'shimcha ravishda himoya qilish zarur bo'lsa, qisqich oldindan o'ralgan spiral himoyachiga o'rnatiladi. Protektor uzunligi unga tebranish damperini o'rnatish imkoniyatini hisobga olgan holda tanlanadi.

Qisqich tayanchga tirgak va standart biriktiruvchi armatura yordamida biriktiriladi. Qisqichdagi simni tugatishning me'yoriy kuchi simning uzilish kuchining kamida 95% ni tashkil qiladi.

Qo'llab-quvvatlovchi qisqichlar 
Qo'llab-quvvatlovchi qisqich quyidagilarni o'z ichiga oladi: alohida simli rulonlardan yoki iplardan (o'zaro bog'langan simli sariqlardan iborat) himoya qiluvchi; o'zaro qarama-qarshi o'rash yo'nalishiga ega bo'lgan ikkita quvvat simlari; shtamplangan galvanizli qayiq va mahkamlagichlar (barmoq, kir yuvish mashinasi, pin). Ikkita quvvat simining mavjudligi qayiqdagi simni tugatishning kerakli kuchini ta'minlaydi, egilish qattiqligini silliq o'zgartiradi va qayiq yaqinidagi simdagi egilish kuchlanishlarini kamaytiradi, uning resurs qarshiligini oshiradi.

Ta'mirlash kliplar 
Spiral ta'mirlash qisqichi po'lat alyuminiy simlarni ta'mirlash uchun mo'ljallangan. Ta'mirlash qisqichi quyidagilarni o'z ichiga oladi: Supero'tkazuvchilar o'rash - alyuminiy qotishma spirallari to'plami; protektor-qulf - korroziyaga qarshi qoplamali galvanizli po'lat simdan yasalgan spirallar to'plami.

Birlashtiruvchi qisqichlar 
Birlashtiruvchi qisqich simlarni ulash va ta'mirlash uchun mo'ljallangan. Birlashtiruvchi qisqich quyidagilarni o'z ichiga oladi: bir-biriga yopishtirilgan po'lat simlarning spiral iplari, ipning ichki yuzasiga abraziv qoʻllanadi; Supero'tkazuvchilar qatlam (bir yoki ikkita) - alyuminiy qotishma simlarining alohida spirallari; quvvat o'rash (himoya-ushlagich).

Adabiyot 

 Zelichenko A. S., Smirnov B. I., Shischorina G. D. Elektr uzatish liniyalari va yuqori kuchlanishli vtulkalarni o'rnatish va ta'mirlash. - M .: "Oliy maktab" nashriyoti, 1985-yil.

Eslatmalar 

Pages with unreviewed translations