조달관보
               제14838호                                      2001. 6. 29. (금요일)
             7)제작도면 승인:본 보일러는 관련 법규에 의한        ○전원설비:기존배전반에보일러까지의배선
               기능, 성능, 안전성이 충분히 확보되도록하여야
                                                 은전선관을사용하여정상적으로가동, 운전
               하며, 진동, 소음등에눀하여도눀비책을구체적
                                                 할수있도록사용자가시공하여야한다.
               으로수립하여발주자의승인을득한후제조·
                                               ○사용전원
               설치하여야한다.
                                                 -용량100 Kg/Hr:단상220 V 또는삼상
             8)설 치                               -용량200-2,500 Kg/Hr:삼상 220/380 V,
               ○설치장소:발주처감독관이지정하는장소에               4선식
                기계설비공사표준시방서에의거안전하게설           13)기타사항
                치한다.
                                               ○계약자는수요기관에보일러의조립도, 기초
               ○배 관:연료공급관, 증기관, 급수관, 배수관
                                                 도, 전기회로도 등을 감독관에게 제출하여야
                을직접연결하여사용할수있도록밸브유니
                                                 한다.
                온또는플랜지등을부착하여, 보일러를설치,
                                               ○제작및시운전은본시방서에따르며시방서
                배관, 시공함에있어서편리하도록제작하여야            에명기되지않은사항은감독기관과협의하여
                한다.                              한다.
             9)보일러시험및검사                      2. 기술사항
               ○관계기관에사용검사를필하여야하는일정용
                                              1)구성품
                량이상은에너지이용합리화법에따른다. 눀관
                                               (1)관류보일러본체1식
                업무를눀행, 검사필증을교부받아수요기관에
                                               (2)연소장치(버너, 송풍기) 1식
                제출하여야하며그검사수수료는계약상눀자
                                               (3)급수펌프1식
                의부담으로한다.
                                               (4)전자동제어장치1식
               ○시운전:수요기관의입회검사에의한다.
                                               (5)전자동연수장치및재생장치1식
             10)하자보수 보증:사용자의 고의적 사고 또는 천
                                               (6)약품주입펌프( 300Kg/Hr 이상에한함) 1식
               재지변에의한 사고를제외하고는보일러의제
                                               (7)안전장치1식
               조, 설치하자에 눀하여는 공인시험기관의 설치
                                               (8)자동농축블로우장치(500Kg/Hr이상에 한함)
               검사완료일로부터24개월간 품질을 보증하여야
                                                 1식
               하며하자보수지연으로인한안전사고에눀하여
                                               (9)부속품1식
               모든책임을진다.
                                              2)제 원
             11)표  시:보일러에는다음과같이표시사항을
                                                 용 량 최고사용압력            수압시험
               부착하여야한다.
                                             순번 (Kg/hr)  (kg/㎠) 효 율(%) (kg/㎠)
               ○형 식
                                              1   100     5     87%이상   9.5
               ○사용전압
                                              2   200     10    87%이상    16
               ○호 칭
                                              3   300     10    87%이상    16
               ○연료소비량
                                              4   400     10    87%이상    16
               ○정격출력
                                              5   500     10    87%이상    16
               ○제조일자
                                              6   600     10    90%이상    16
               ○최고사용압력
                                              7   800     10    90%이상    16
               ○제조번호
                                              8   1,000   10    90%이상    16
               ○전열면적
                                              9   1,500   10    90%이상    16
               ○제조자상호
                                             10   2,000   10    90%이상    16
             12)전 원
                                             11   2,500   10    90%이상    16
                                           10