관        보
               제14948호                                     2001.11.10. (토요일)
                                             9. 주입구 또는 계량구의 하단에는강철제또는알
               제3장강화플라스틱제이중벽탱크의구조등
            제6조 (구조) 강화플라스틱제 이중벽탱크의 구조는
                                              루미늄제의보호판을설치할것
             다음각호와같다. 
                                             10. 누설감지설비는 다음 각목의 기준에 적합하게
             1. 탱크의 표면은 매끄럽고, 노출된 섬유나 돌기가
                                              하고, 그전기기기는방폭구조로할것
              없으며, 뒤틀림·부풀음·균열·구멍·기포 및
                                              가. 누설감지센서는 외부의 지하수 유입량 또는
              이물질의혼입등의결함이없을것
                                                내부의위험물누설량이1ℓ이상이거나감지
             2. 탱크의 본체와 외벽의 두께는 각각 3㎜ 이상이
                                                관내로누설된위험물등의수위가3㎝이상인
              고, 마그네틱두께측정기·초음파두께측정기등
                                                경우에즉시검출하고경보하여야하며, 탱크
              으로측정한경우에최고값과최소값을제외한
                                                제조자의설계사양에따라반복작동시험하는
              두께편차가20%를초과하지아니할것
                                                경우에이상이없을것. 다만, 감지관이필요없
             3. 탱크를 들어올리기 위한 운반용고리를 하나 이
                                                는누설감지설비를설치하는경우에는누유검
              상 부착하고 탱크가 앵커(anchor)에 의하여 고
                                                사관을설치하지아니할수있다.
              정될수있도록할것
                                              나. 누설감지설비는 작동성능을 쉽게 확인할 수
             4. 배관연결은나사배관커플링, 나사식플랜지, 니
                                                있는구조이어야하며누설감지센서및관련부
              플또는볼트및가스켓플랜지연결구등에의하
                                                품은내식성이있는재질을사용할것
              되탱크에직접연결하는구조로할것
                                              다. 누설경보는 사람이 중지시키지 아니하는 경
             5. 탱크의개구부및맨홀(manhole)은탱크상부의
                                                우에는계속되어야하며경보표시는이상상태
              중심선상에있도록하고, 플랜지면이나나사산을
                                                를개선한경우에만복구되도록할것
              나무덮개나금속커버등으로보호하며, 보관또
                                            제7조 (성능시험) ①소방법 제17조제3항의 규정에
              는 운반시 이물질이 침투되지 아니하도록 조치
                                             의한성능시험을실시함에있어서강화플라스틱제
              할것. 다만, 탱크가구형(球型)이거나개구부등
                                             이중벽탱크는별표에서정하는기준에적합하여야
              이 집중되는 구조일 경우에는 탱크형상을 고려
                                             한다. 
              하여개구부의위치를다르게적용할수있다.
                                             ②제1항의규정에의한성능시험에있어서탱크제
             6. 맨홀은 탱크의 최고위 액상면 위에 설치하고볼
                                             조자가자체적으로시험한사항이동기준에적합
              트로체결하는구조로할것
                                             한것으로인정되거나한국소방검정공사로부터형
             7. 맨홀덮개의 조인트는 내식성이 있는 재질로 하
                                             식시험에눀한확인을받은경우에는별표의시험
              고, 최소한 3.2㎜의 가스켓을 장착하며, 맨홀덮
                                             항목중제1호가목의규정에의한기묀시험과제2
              개에는벤트(vent)배관을 연결하기 위한 개구부
                                             호가목의규정에의한수압시험외의시험은이를
              를하나이상설치할것
                                             면제한다.
             8. 탱크용량별로 다음 표의 호칭구경 이상의 통기
                                            제8조 (기준의 준용 등) ①강제강화플라스틱제 이중
              관연결용개구부를설치할것
                                             벽탱크의설치·운반상의유의사항과표시사항에
             탱   크    용   량(ℓ) 호 칭 구 경(㎜)
                                             관한제4조및제5조의규정은강화플라스틱제이
             2,000미만              32(1¼)
                                             중벽탱크에눀하여준용한다. 
             2,000이상 10,000미만     40(1½)
                                             ②강화플라스틱제이중벽탱크의외면에는제1항의
             10,000이상 35,000미만     50(2)
                                             규정에의한표시사항과함께위험물의종류및사
             35,000이상 75,000미만    65(2½)
                                             용온도범위를표시하여야한다.
             75,000이상 130,000미만    80(3)
                                                부 칙
             130,000이상 200,000미만  100(4)
                                            이고시는고시한날부터시행한다. 다만, 강제강화플
             200,000초과            125(5)
                                            라스틱제이중벽탱크의구조등에관한제2조내지
             (주) 호칭구경중 괄호안의 값은 인치(inch)단위의
                                            제5조의규정은2002년3 월1 일부터시행한다.
              호칭구경을표시한다.
                                          18