<div data-bbox="168 103 246 117" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="433 103 453 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="539 103 560 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="681 103 831 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="131 507 156 857" data-label="Text"><p>분전반(1·2종)으로 하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="158 507 212 864" data-label="Text"><p>①제1종 배전반 및 제1종 분전반은 다음 각호에 적합하게 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="218 507 388 864" data-label="List-Group">
<ul>
<li>1. 외함은 두께 1.6mm(전면반 및 문은 2.3mm) 이상의 강판과 이와 동등 이상의 강도와 내화성능이 있는 것으로 제작할 것</li>
<li>2. 외함의 내부는 외부의 열에 의해 영향을 받지 않도록 내열성 및 단열성이 있는 계로를 사용하여 단열할 것. 이 경우 단열부분은 열 또는 진동에 따라 쉽게 변형되지 아니하여야 한다.</li>
<li>3. 다음 각 목에 해당하는 것은 외함에 노출하여 설치할 수 있다.</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="393 507 444 857" data-label="Text"><p>가. 표시등(불연성 또는 단연성계로로 표계를 설치한 것에 한한다)나. 전선의 인입구 및 입출구</p></div>
<div data-bbox="450 507 501 864" data-label="Text"><p>4. 외함은 금속판 또는 금속제 가요전전판을 쉽게 접속할 수 있도록 하고, 당해 접속부분에는 단열조치를 할 것</p></div>
<div data-bbox="507 507 561 864" data-label="Text"><p>5. 공용배전판 및 공용분전판의 경우 소방회로와 일반회로에 사용하는 배선 및 배선용 기기는 불연계로로 구획되어야 할 것</p></div>
<div data-bbox="567 507 618 864" data-label="Text"><p>②제2종 배전반 및 제2종 분전반은 다음 각호에 적합하게 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="624 507 708 864" data-label="Text"><p>1. 외함은 두께 1mm(합전면의 면적이 1,000㎝<sup>2</sup>를 초과하고 2,000㎝<sup>2</sup> 이하인 경우에는 1.2mm, 2,000㎝<sup>2</sup>를 초과하는 경우에는 1.6mm) 이상의 강판과 이와 동등 이상의 강도와 내화성능이 있는 것으로 제작할 것</p></div>
<div data-bbox="714 507 769 864" data-label="Text"><p>2. 제1항 제3호 각목에 정한 것과 120℃의 온도를 가했을 때 이상이 없는 전압계 및 전류계는 외함에 노출하여 설치할 것</p></div>
<div data-bbox="775 507 800 857" data-label="Text"><p>3. 단열을 위해 배선용 불연전용실내에 설치할 것</p></div>
<div data-bbox="806 507 860 864" data-label="Text"><p>4. 그 밖의 제2종 배전반 및 제2종 분전반의 설치에 관하여는 제1항 제4호 및 제5호의 규정에 적합할 것</p></div>
<div data-bbox="131 128 185 486" data-label="Text"><p>③그 밖의 배전반 및 분전반의 설치에 관하여는 다음 각호에 적합하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="189 128 273 486" data-label="Text"><p>1. 일반회로에서 과부하·지락사고 또는 단락사고가 발생한 경우에 도 이에 영향을 받지 아니하고 계속하여 소방회로에 전원을 공급시켜 줄 수 있어야 할 것</p></div>
<div data-bbox="279 128 333 486" data-label="Text"><p>2. 소방회로용 개폐기 및 과전류차단기에는 “소방시설용”이라는 표시를 할 것</p></div>
<div data-bbox="339 128 533 486" data-label="Text"><p>3. 전기회로는 별표 2와 같이 결선할 것<br/>제7조(설치·유지기준의 특례) 소방분부장 또는 소방서장은 기존건축물 이 중축·계측·대수전되거나 용도변경되는 경우에 있어서 이 기준이 정하는 기준에 따라 당해 건축물에 설치하여야 할 비상전원수전설비의 배관·배선 등의 공사가 현저하게 곤란하다고 인정되는 경우에는 당해 설비의 기능 및 사용에 지장이 없는 범위안에서 비상전원수전설비의 설치·유지기준의 일부를 적용하지 아니할 수 있다.</p></div>
<div data-bbox="539 128 593 486" data-label="Text"><p>부 칙<br/>제1조(시·행정) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.</p></div>
<div data-bbox="599 128 678 486" data-label="Text"><p>제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 소방기술기준에관한규칙에 적합하게 설치되어 있거나 건축허가등의 동의 또는 소방시설 시공 신고가 완료된 소방대상물에 대하여는 종전의 기준에 따른다.</p></div>
<div data-bbox="684 128 803 486" data-label="Text"><p>제3조(다른 법령과의 관계) 이 고시 시행 당시 다른 법령에서 종전의 소방기술기준에관한규칙을 인용한 경우에 이 고시 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 경우에는 종전의 규정에 갈음하여 이 고시의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.</p></div>
<div data-bbox="809 128 863 486" data-label="Text"><p>제4조(다른 고시의 폐지) 이 고시 시행과 동시에 “비상전원수전설비에 관한기준”[행정자치부고시 제1965-24호(1995.7.13)]을 폐지한다.</p></div>
<div data-bbox="480 881 513 895" data-label="Page-Footer"><p>247</p></div>