yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
○ 사천 종포일반산업단지 : 그 밖에운송장비 제조
   ○ 사천항공국가산업단지 : 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외), 고무제품 및 플라스틱 제
조업, 비금속 광물제품 제조업, 1차 금속 제조업, 금속가공부품 제조업(기계 및 가구제외), 
전기장비 제조업, 그 밖에 기계 및 장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 그 밖에 운송장
비 제조업 
   ○ 용당(항공MRO)일반산업단지 : 그 밖에운송장비제조업, 산업용 기계 및 장비 수리업, 전기·가
스·증기 및 공기조절공급업
  2) 계획 오ㆍ폐수 발생량 및 예상 유입수질
(단위 : ㎥/일, ㎎/L)
구분
계획
오·폐수량
BOD
COD
TOC
SS
T-N
T-P
사천일반산업단지
공공폐수처리시설
5,700
131.3
86.1
47.9
123.8
28.7
5.8
기존공동처리구역
4,164
116.1
62.9
34.9
112.2
26.82
3.97
사천항공국가산단
1,236*
171.8
146.6
96.1
153.7
33.3
10.9
용당(항공MRO)일반산단
197**
171.8
146.6
96.1
153.7
33.3
10.9
예비용량
103
180.0
185.0
102.8
180.0
40.0
10.0
   * 폐수 832㎥/일, 생활오수 345㎥/일, 지하수량 59㎥/일(오ㆍ폐수량의 5%)
  ** 폐수 116.6㎥/일, 생활오수 70.7㎥/일, 지하수량 9.3㎥/일(오ㆍ폐수량의 5%)
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법 
  1) 폐수처리계통도
   ○ 폐수유입 → 스크린, 침사지 → 유량조정조 → 분배조 → 생물반응조 → 응집침전지 → 오존처
리 → 생물막여과지 → 방류
  2) 처리능력 : 14,400㎥/일(현재 5,700㎥/일)   ※ 설치면적16,897.3㎡
   ○ 1단계 5,700㎥/일, 2단계 8,550㎥/일, 3단계 11,400㎥/일, 장래 14,400㎥/일(분양 및 폐수유
입량에 따라 단계별 시행)
       ※ 사업기간 : 1997년 ～ 2007.07.05(1단계)
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(CASS-SBR)
  4) 연계처리계획(사천항공국가산단 및 용당(항공MRO)일반산단 오폐수)
   ○ 오·폐수 : 사천 일반지방산업단지 공공폐수처리시설 유입맨홀로 오·폐수관로를 신설하여 처
리
   ○ 연계처리량 : 오ㆍ폐수 약 1,433㎥/일 예상
라. 방류수역 : 최종방류구 → 남해(사천만)
마. 공공폐수처리시설 설치ㆍ운영자 : 사천시장
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
1) 시설설치비 : 25,476 백만원
  2) 유지관리비 : 40백만원(연간)
  3) 비용부담 방안
   ○ 시설설치비 : 국고(50%), 민자(50% : 경남개발공사)
       ※ 금회 연계처리 관로시설 설치비 : 국고(70%), 원인자 등(30%)
   ○ 유지관리비 : 입주업체 100%(원인자 부담)
  4) 예상원인자 범위 
   ○ 폐수처리시설 공동처리구역 내 발생 오ㆍ폐수를 폐수처리시설로 유입ㆍ처리하는 입주업체
  5) 부담주체별 배분기준 
   ○ 시설설치비 및 유지관리비는 원인자인 산업단지 입주업체에서 오ㆍ폐수발생량, 오염물질항목별 
부하량을 기준으로 배분
사. 그 밖에사항
  1) 기본계획 열람에 관한 사항
   ○ 열람장소 : 사천시청 환경보호과(Tel 055-831-2772)
   ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
12. 양산 어곡일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(’23.7.5. 변경 승인)
  가. 처리대상지역(공동처리구역) 지정에 관한 사항 : 어곡 어곡일반산업단지, 어곡지구, 코카콜라음
료㈜, ㈜젠푸드 소토공장(면적 : 1,543,691.4㎡)
  나. 계획 오·폐수 발생량 : 6,715㎥/일
   (단위 : ㎥/일)
구분
어곡일반
산업단지
어곡지구
코카콜라
음료㈜
㈜젠푸드 
소토공장
날코코리아(유)
양산공장
합계
발생량
3,515
1,000
2,200
6,715
  다. 폐수처리계통도 및 처리능력에 관한 사항
    1) 폐수처리계통도 : 1차 물리적 처리→생물학적 고도처리→2차 화학적 처리→고도처리
    2) 처리능력 : 8,200㎥/일(4,100 × 2기) 
  라. 방류수역에 미치는 영향
    1) 방류수역 : 유산천 → 양산천 → 낙동강(Ⅱ지역)
    2) 계획방류수질
(단위 : mg/L, 개/mL, TU)
구분
BOD
TOC
SS
T-N
T-P
총대장
균군
생태
독성
광유류동식
물류
비고
계획유입수질
450
300
300
40
10
300,000
-
25
30
방류
수질
법적방류수 
수질기준
10
이하
15
이하
10
이하
20
이하
0.3
이하
3,000
이하
1이하
1이하
5이하
Ⅱ
지역
환경영향평가
협의기준
10
이하
-
10
이하
20
이하
0.3
이하
-
-
-
-
-
계획
방류수질
10
이하
15
이하
10
이하
20
이하
0.3
이하
3,000
이하
1이하
1이하
5이하
-
  마. 공공폐수처리시설의 설치․운영자 : 양산시
  바. 재정 계획
(단위 : 백만원)
구분
당초 
기본계획
금회 변경승인(안)
비고
합계
1단계
(완료)
2단계
소요
사업비
(백만원)
총사업비
16,409
18,279
16,409
1,870
고도처리시설 설치에 따른 
1,870백만원(11.4%) 증액
국고
8,204.5
9,513.5 8,204.5
1,309
1,309백만원 증액
원인자
8,204.5
8,765.5 8,204.5
561
561백만원 증액
    ※ ㈜젠푸드 연계처리관로 공사비 5,683백만원은 원인자 100% 부담으로 총사업비에서 제외, 
‘2023년도 공공폐수처리시설 설치지원 표준사업비(환경부)’를 적용하여 고도처리시설 설
치비 1,870백만원 산정(국고 70%, 1,309백만원)
  사. 기본계획서 열람장소 및 기간
    1) 열람장소 : 양산시청 환경관리과(Tel 055-392-5572)
    2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
13. 김해 병동농공단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 공동처리구역
  ○ 구분 : 김해 병동농공단지 공공폐수처리시설
  ○ 공동처리구역
    - 대상지역 : 경남 김해시 한림면 병동리 병동농공단지
- 면적 : 146,910㎡
나. 사업계획내용
  ○ 방지사업의 종류 : 수질환경보전법 제48조의 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사
업
  ○ 방지사업의 규모
    - 시설용량 :300㎥/일(생물반응조 150㎥/일×2조)
    - 설치면적 : 1,649㎡
  ○ 사업기간 및 지역
    - 예상사업기간 : '02. 12. ~ '03. 6.
    - 사업지역 : 경남 김해시 한림면 병동리 588번지 병동농공단지 내
  ○ 분야별 소요사업비 
    - 시설설치비 : 1,031.2백만원 
    - 유지관리비 : 94백만원(연간)
  ○ 예상원인자 범위
    - 병동농공단지 공공폐수처리시설 공동처리구역 내의 발생 오․폐수를 공공폐수처리시설로 유입
하여 처리하는 입주업체
  ○ 재원조달방법 
    - 시설설치비 : 국고(30%), 지방비(70%)
    - 유지관리비 : 입주업체 부담
  ○ 부담주체별 배분기준 
    - 시설설치비는 국고보조금 30% 및 지방비 70% 부담
    - 유지관리비는 원인자인 농공단지 입주업체에서 오․폐수발생량 및 오염물질 항목별 부하량을 
기준으로 배분
다. 사업계획서 열람장소 및 기간
  ○ 열람장소 : 김해시청 도시계획과
                (055-330-3914)
  ○ 열람기간 : 30일 이상
14. 김해 덕암산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 공동처리구역
  ○ 구분 : 김해 덕암산업단지 공공폐수처리시설
  ○ 공동처리구역
    - 대상지역 : 경남 김해시 주촌면 덕암리 덕암산업단지 일원
    - 면적 : 155,744.4㎡
나. 사업계획내용
○ 방지사업의 종류 : 수질환경보전법 제48조의 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사
업
  ○ 방지사업의 규모
    - 시설용량 :270㎥/일
    - 설치면적 : 1,560.6㎡
  ○ 사업기간 및 지역
    - 예상사업기간 : '04. 12. ~ '05. 6.
    - 사업지역 : 경남 김해시 주촌면 덕암리 덕암산업단지 내
  ○ 분야별 소요사업비 
    - 시설설치비 : 376.6백만원 
    - 유지관리비 : 71.2백만원(연간)
  ○ 예상원인자 범위
    - 덕암산업단지 공공폐수처리시설 공동처리구역 내의 발생 오․폐수를 공공폐수처리시설로 유입
하여 처리하는 입주업체
  ○ 재원조달방법 
    - 시설설치비 : 지방비 100%
    - 유지관리비 : 입주업체 부담
  ○ 부담주체별 배분기준 
    - 시설설치비는 지방비 100% 부담
    - 유지관리비는 원인자인 지방산업단지 입주업체에서 오․폐수발생량 및 오염물질 항목별 부하량
을 기준으로 배분
다. 사업계획서 열람장소 및 기간
  ○ 열람장소 : 김해시청 도시계획과
                 (055-330-3914)
  ○ 열람기간 : 30일 이상
15. 마산 진북일반지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 공동처리구역
  ○ 구분 : 마산 진북일반지방산업단지 공공폐수처리시설
  ○ 공동처리구역
    - 대상지역 : 경남 마산시 진북면 신촌, 망곡리 진북일반지방산업단지 일원 및 신촌농공단지 일
원
    - 면적 : 998,838㎡
나. 사업계획내용
○ 방지사업의 종류 : 수질환경보전법 제48조의 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사
업
  ○ 방지사업의 규모
    - 시설용량 :4,000㎥/일(2,000㎥/일×2, 계열별 설치)
    - 설치면적 : 11,300㎡
  ○ 사업기간 및 지역
    - 예상사업기간(산업단지 분양계획에 따른 단계별 시설설치)
    
구   분
금 회(1단계)
2단계
용   량
2,000㎥/일
2,000㎥/일(총4,000㎥/일)
기   간
'06. 3 ～'08. 6
'09년 이후
    - 사업지역 : 경남 마산시 진북면 망곡리 진북일반지방산업단지 내
  ○ 분야별 소요사업비 
    - 시설설치비 : 20,738백만원 
    - 유지관리비 : 703,577천원(연간)
  ○ 예상원인자 범위
    - 공공폐수처리시설 공동처리구역 내의 발생 오․폐수를 공공폐수처리시설로 유입하여 처리하는 
입주업체
  ○ 재원조달방법 
    - 시설설치비 : 국비 100%
    - 유지관리비 : 입주업체 부담
  ○ 부담주체별 배분기준 
    - 시설설치비는 국비 100% 부담
    - 유지관리비는 원인자인 지방산업단지 입주업체에서 오․폐수발생량 및 부지면적 등을 기준으로 
배분
다. 사업계획서 열람장소 및 기간
  ○ 열람장소 : 창원시청 미래산업과(055-225-3285)
  ○ 열람기간 : 30일 이상
16. 울산 용암공공폐수처리시설 기본계획
가. 공동처리구역
  ○ 구분 : 울산 용암공공폐수처리시설
  ○ 공동처리구역
    - 대상지역 : 울산광역시 울산․미포국가산업단지 내 울산석유화학단지
    - 면적 : 4,850,000㎡
나. 공동처리구역에 대한 관계도면 등은 울산광역시 하수관리과에 비치하여 이해관계인에게 열람합니
다.
17. 부산 장안일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 변경내용
구 분
당 초
(’08년 기본계획)
변 경
비고
공동
처리
구역
(㎡)
계
1,317,399.0
1,950,164.7
(증) 632,765.7
장안일반산단
1,317,399.0
1,300,921.7
(감)
16,477.3
반룡일반산단
-
546,603.0
(증) 546,603.0
반룡마을
-
41,290.0
(증)
41,290.0
방모마을
-
26,210.0
(증)
26.210.0
구기마을
-
35,140.0
(증)
35,140.0
계획 오․폐수 발생량(㎥/일)
1,840
1,823.1
시설
용량
(㎥/일)
계
1,900
1,900
변경없음
1단계
1,000
1,000(운영중)
2단계
900
900
처리방법(1단계)
유량조정조→생물반응조→응집침전→여과→방류
변경없음
공공폐수처리시설 설치․운영자
부산광역시
부산광역시
변경없음
방류수역
장안천→동해(Ⅳ지역)
장안천→동해(Ⅳ지역)
변경없음
계획
수질
항목
유입
방류
유입
방류
BOD(㎎/L)
169
10이하
220
10이하
COD(㎎/L)
160
30이하
180
30이하
SS(㎎/L)
153
10이하
150
10이하
T-N(㎎/L)
41
20이하
60
20이하
T-P(㎎/L)
9
2이하
11
2이하
총대장균군수
(개/mL)
-
3,000이하
200,000
3,000이하
생태독성(TU)
-
1이하
-
1이하
나. 그 밖에사항
  1) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 열람장소 : 부산광역시청 산업입지과 (Tel. 051-888-4921)
    ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
18. 진주(사봉) 일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 변경 내용
구분
당초(’07.0)
변경
비고
시설명
진주(사봉)일반산업단지 공공폐수처리시설
위치
경남 진주시 사봉면 사곡리 진주일반산업단지 내
공동처리구역
(㎡)
진주(사봉) 
: 
808,380
계 
: 
956,540
진주(사봉) :    808,540
사봉농공. 
: 
 
 
148,000
시설용량
(㎥/일)
2,000
(1단계 : 1,000 / 2단계 : 1,000) 
1,000
목표연도
2008년
2014년
방류구역
대천 → 반성천 → 남강 → 낙동강 (Ⅱ지역)
설치자 및 운영자
진주시
계획
수질
(㎎/ℓ)
항목
유입
방류
유입
방류
기본계획
실시설계
BOD
680
650
7
650
7
COD
570
550
15
550
15
SS
570
540
7
540
7
T-N
45
40
20
40
20
T-P
6.5
6
2
6
0.3
대장균군수100,000
100,000
3,000
100,000
3,000
(개/㎖)
생태독성
-
-
-
-
1
(TU)
소요사업비
(백만원)
신설
10,600
변경없음
(국비 100%)
연계
-
604(지방비 100%)
사봉
농공단지
나. 그 밖에사항
  1) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 열람장소 : 진주시청 산단조성지원과(Tel 055-749-5679)
    ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
19. 함양 일반지방산업단지 폐수종말처리시설 기본계획
가. 처리대상 지역
구 분
변 경 전
변 경 후
비 고
면 적
795,251㎡
815,652㎡
증
20,401㎡
위 치▸경남 함양군 수동면 우명리 
산 101-14번지 일원
▸경남 함양군 수동면 우명리 
산 101-14번지 일원
변경
사유
▸함양일반산업단지 내 첨단기업 유치를 통한 고용창출과 지역경제 활성화를 
목적으로 산업단지 면적이 확장되어 산업단지 실시계획 변경을 승인․고시
(2009.09.21)하였음.
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종 : 자동차 및 트레일러, 그 밖에운송장비, 비금속광물 제품, 금속가공제품, 그 밖
에기계 및 장비
  2) 오ㆍ폐수발생량 : 총 952㎥/일
공장폐수량
생활오수량
지하수유입량
침출수량
561.0
327.0
44.0
20.0
     <주> 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오ㆍ폐수량의 5% 적용
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
  1) 폐수처리계통도
    ○ 폐수유입 → 스크린→ 유량조정조 → 혐기조 → 교대반응조1/교대반응조2 → 막분리호기조 
→ 방류
  2) 처리능력 : 10,000㎥/일
  3) 처리방법 : 고도처리공법(KSMBR공법)
라. 방류수역 : 최종방류구 → 남강(낙동강)
마. 폐수종말처리시설의 설치ㆍ운영자 : 함양군수
바. 폐수종말처리시설 비용에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 8,314 백만원
  2) 비용부담 방안
    ○ 시설설치비 : 국고(100%)
    ○ 유지관리비 : 입주업체 100%(원인자 부담)
  3) 분야별 사업비 산출내역
계
공사비
설계비
감리비
부대비용
8,314백만원
7,881
300
114
19
4) 예상원인자 범위
    ○ 폐수종말처리시설 공동처리구역 내 발생 오ㆍ폐수를 폐수종말처리시설로 유입ㆍ처리하는 입
주업체
사. 그 밖에사항
  1) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 열람장소 : 함양군청 경제과 (Tel 055-960-5182)
    ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
20. 진주 정촌일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상지역(공공폐수처리구역)에 관한 사항
  1) 지역 : 경남 진주시 정촌면 예하리, 예상리, 화개리, 대축리 등 일원
  2) 면적 : 
3,497,006㎡(정촌일반산업단지 1,712,742m2, 뿌리산업단지 964,650m2, 경남항공국
가산업단지 819,614m2)
나. 오염원분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종
    가. 정촌일반산업단지 : 금속가공제품제조업, 그 밖에기계 및 장비제조업, 전기장비 제조업, 자동
차 및 트레일러 제조업, 그 밖에운송장비 제조업, 전자부품‧컴퓨터‧영상‧음향 및 통신장비 제
조업, 의료‧정밀‧광학기기 및 시계 제조업
    나. 뿌리산업단지 : 금속가공제품제조업, 그 밖에기계 및 장비제조업, 그 밖에 운송장비 제조업, 
비금속 광물 제품 제조업, 의료‧정밀‧광학기기 및 시계 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 
산업용 기계 및 장비 수리업, 창고 및 운송관련 서비스업
    다. 경남항공국가산업단지 : 전기장비제조업, 그 밖에기계 및 장비제조업, 자동차 및 트레일러 제
조업, 그 밖에운송장비 제조업, 1차금속 제조업, 금속가공제품제조업, 화학물질 및 화학제
품 제조업(의약품 제외), 고무제품 및 플라스틱 제조업, 비금속 광물 제품 제조업
  2) 오염원 분포 : 처리대상지역 내에서 발생하는 모든 오․폐수
  3) 오․폐수 배출량 : 4,927.5㎥/일
다. 공공폐수처리시설의 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 폐수처리계통도 : 유입→침사 및 유량조정조→생물반응조→최종침전지 →총인처리→소독→방류
  2) 처리능력 : 4,500㎥/일
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리
    ※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정함
라. 방류수역의 수질에 미치는 영향에 관한 사항
  1) 방류수역 : 남해
  2) 계획방류수질
구분
BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
TOC
(mg/L)
SS
(mg/L)
T-N
(mg/L)
T-P
(mg/L)
총대장균
군수
(개/mL)
생태독성
(TU)
계획방류수질
8 이하
32 이하
25 이하
8 이하
16 이하
1.6 이하
3,000 이하
-
법적기준
10 이하
40 이하
25 이하
10 이하
20 이하
2 이하
3,000 이하
1 이하
환경영향평가
협의기준
8 이하
32 이하
-
8 이하
16 이하
1.6 이하
-
-
  3) 방류수역의 수질 예측결과
구
분
방류하천(중선포천)
사업전
사업후
하천유량(㎥/일)
8,104
13,076.5
하천
수질
(㎎/L)
BOD
2.4
5.3
COD
4.0
12.0
SS
5.5
7.2
T-N
2.1
8.9
T-P
0.1
0.8
마. 공공폐수처리시설의 설치․운영자 : 진주시장
바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
  1) 총사업비 : 26,938백만원
구분
단계별소요사업비(백만원)
소계
1단계(2020)
2단계(2025)
3단계(2025)
총사업비(백만원)
26,938
14,461
8,875
3,602
처리
시설
소계
23,336
14,461
8,875
0
국비
8,241
8,241
0
0
원인자
15,095
6,220
8,875
0
방류
관로
소계
3,602
0
0
3,602
국비(57.4%)
2,068
0
0
2,068
원인자(42.6%)
1,534
0
0
1,534
    ※ 
총사업비는 개략사업비로 실시설계 후 재원협의 시 확정됨
  2) 연간유지관리비 : 원인자 전액 부담
사. 토지 등의 수용․사용에 관한 사항 : 공공폐수처리시설 부지(진주시 예하리 81답 일원, 14,331.5
㎡)의 토지 매입 및 수용 완료
아. 기본계획서 열람 장소 및 기간  
  1) 열람장소 : 경상남도 진주시청 균형개발과(055-749-8940)
2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
21. 함안 군북일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상 지역
  1) 함안 군북일반산업단지(함안군 군북면 사도리 산50-1번지 일원)
  2) 면  적 : 1,494,930㎡
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종 : 금속가공제품, 그 밖에 기계 및 장비, 자동차 및 트레일러, 그 밖에 운송장비
  2) 오ㆍ폐수발생량 : 총 2,742㎥/일
공장폐수량
생활오수량
지하수유입량
침출수량
1,798.3
813.1
130.6
0.0
     <주> 지하수량 산정 시, 오ㆍ폐수량의 5%로 산정함.
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
  1) 폐수처리계통도
    ○ 폐수유입 → 협잡물 종합처리기 → 생물반응조 및 침전조 → 여과 → 소독(UV) → 방류
  2) 처리능력 : 2,800㎥/일
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(SBR계열)
라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측
  1) 방류수역 : 석교천 → 남강
  2) 방류수역 수질(석교천)
구  분
유  량(㎥/일)
BOD(㎎/L)
T-N(㎎/L)
T-P(㎎/L)
사업시행 전
7,430.4
4.50
2.36
0.09
사업시행 후
10,230.4
3.55
6.87
0.57
     <주> 겨울철 갈수기 기준임.
마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 함안군수
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 14,130백만원
  2) 비용부담 방안 : 표준총사업비 범위 내 국고보조 100%
                     단, 설계비는 전액 지방비 부담
  3) 분야별 사업비 산출내역
계
공사비
설계비
감리비
부대비용
14,130백만원
13,316
595.2
186.4
32.4
  4) 연차별 투자계획
    ○ 목표연도 : 2009년 ~ 2011년
계
2009년도
2010년도
2011년도
14,130백만원
595.2
9,474.4
4,060.4
사. 그 밖에사항
  1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 전면매수에 의한 공영개발
  2) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 열람장소 : 함안군청 지역경제과 (Tel 055-580-2532)
    ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
22. 거창일반지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상 지역
  1) 거창일반지방산업단지(거창군 남상면 월평리 및 대산리 일원)
  2) 면  적 : 745,433㎡
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종 : 식료품, 금속가공제품, 목재 및 나무제품, 비금속광물제품
  2) 오ㆍ폐수발생량 : 총 1,948.4㎥/일
공장폐수량
생활오수량
지하수유입량
침출수량
1,592.0
235.0
91.4
30.0
     <주> 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오ㆍ폐수량의 5% 적용
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
  1) 폐수처리계통도
    ○ 폐수유입 → 분배조 → 유량조정조 → 생물반응조 → 섬유여과기 → 소독(UV. 자외선) → 방
류
  2) 처리능력 : 2,000㎥/일
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(E.S.S.A)
라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측
  1) 방류수역 : 최종방류구 → 황강
  2) 방류수역 수질(황강)
구  분
유량(㎥/일)
BOD(㎎/L)
SS(㎎/L)
T-N(㎎/L)
T-P(㎎/L)
사업시행 전
216,000.0
1.2
7.8
2.999
0.150
사업시행 후
217,948.4
1.2
7.8
3.062
0.159
마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 거창군수
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 16,380백만원
  2) 비용부담 방안 : 표준총사업비 범위 내 국고보조 81%
     ※ 단, 기본설계 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액의 변동가능성이 있음.
  3) 분야별 사업비 산출내역
계
공사비
설계비
감리비
부대비용
16,380백만원
14,125
427
1,140
688
  4) 연차별 투자계획
    ○ 목표연도 : 2010년 ~ 2012년(단, 국고보조사업 검토단계에서 조정 가능)
계
2010년도까지
2011년도
2012년도
16,380백만원
8,222.9
8,157.1
0
사. 그 밖에사항
  1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 전면매수에 의한 공영개발
  2) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 열람장소 : 거창군청 경제과 (Tel 055-940-3159)
    ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
23. 창녕 대합일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상 지역
구 분
변 경 전
변 경 후
비 고
공동처리
구역
처리
구역
대합일반사업단지 내 
대합일반산업단지
+ 넥센일반산업단지
-
면적
996,593.5㎡
1,495,103.5㎡
498,510㎡ 
증가
처리시설 용량
1,900㎥/일
2,400㎥/일
500㎥/일 
증가
변경사유
▸대합일반산업단지인근 넥센일반산업단지에서 발생하는 오폐수를
대합일반산업단지 공공폐수처리시설로 유입 처리하기 위하여 공동
처리구역 및 처리시설 용량을 변경.
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종
    ○ 대합일반산업단지 : 제1차 금속 제조업, 전자부품 및 통신장비 제조업, 전기장비 제조업, 그 
밖에 기계 및 장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 그 밖에 
운송장비 제조업 
    ○ 넥센일반산업단지 : 고무제품 및 플라스틱 제조업
  2) 오ㆍ폐수발생량 : 총 2,432.6㎥/일
계
공장폐수량
생활오수량
지하수유입량
침출수량
2,432.6
1,478.9
837.9
115.8
0
     <주> 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오ㆍ폐수량의 5% 적용
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
  1) 폐수처리계통도
     폐수유입 → 스크린조 → 유량조정조 → 급속응집 침전지 → 1차 처리수조 → 혐기조 → 무산
소조 → SBR반응조 → 2차 처리수조 →DAF(인처리시설) → 오존산화 설비 → 방류 
  2) 처리능력 : 2,400㎥/일
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(SBR)
라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측
  1) 방류수역 : 최종방류구 → 용호천 → 낙동강
  2) 방류수역 수질(용호천) : 실험결과, 공공폐수처리시설에서 방류되는 오ㆍ폐수 처리수가 사업지
구 인근 수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨.
마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 창녕군수
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 13,859백만원
  2) 비용부담 방안 : 표준총사업비 범위 내 국고보조 76.82%
     ※ 단, 기본설계 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액의 변동가능성이 있음.
  3) 분야별 사업비 산출내역
계
공사비
설계비
감리비
부대비용
13,859
12,611
470
749
29
(단위 : 백만원)
  4) 연차별 투자계획
    ○ 목표연도 : 2010년 ~ 2013년(단, 국고보조사업 검토단계에서 조정 가능)
계
2011년까지
2012년 ~ 2013년
13,859
10,166
3,693
(단위 : 백만원)
사. 그 밖에사항
  1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 해당사항 없음.
  2) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 열람장소 : 창녕군청 경제도시과(Tel 055-530-2426)
    ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
24. 울산 KCC울산, 봉계일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상 지역
  1) 울산 KCC울산, 봉계일반산업단지(울산시 울주군 두서면 활천리 산129번지 일원)
  2) 면  적 : 1,541,717㎡
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종 : 그 밖에 운송장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 그 밖에 기계 및 장비 
제조업, 전기장비 제조업
  2) 오ㆍ폐수발생량 : 총 2,160㎥/일
공장폐수량
생활오수량
지하수유입량
침출수량
1,149.5
888.5
102.0
20.0
     <주> 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오ㆍ폐수량의 5% 적용
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
  1) 폐수처리계통도
    ○ 폐수유입 → 유량조정조 → 드럼스크린 → 생물반응조 → 섬유사여과기 → 오존산화설비 →
처리수조 → 처리수재이용(방류)
  2) 처리능력 : 2,200㎥/일
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(HBR-II)
라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측
  1) 방류수역 : 최종방류구 → 중수도활용 (비상시 : 복안천방류)
  2) 방류수역 수질(복안천) : 실험결과, 공공폐수처리시설에서 방류되는 오ㆍ폐수 처리수가 사업지
구 인근 수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨
마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 울산광역시장
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 16,748백만원(국고 100%)
     ※ 단, 기본설계 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액의 변동가능성이 있음.
  2) 분야별 사업비 산출내역
계
공사비
설계비
감리비
부대비용
16,748
14,867
507
1,338
36
(단위 : 백만원)
사. 그 밖에사항
  1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 해당사항 없음.
  2) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 열람장소 : 울산광역시청 투자지원단 (Tel 052-229-3863)
    ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
25. 거제 청포일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상 지역
  1) 거제 청포일반산업단지(거제시 사등면 청곡리 산43-1번지 일원 및 공유수면)
  2) 면  적 : 1,209,952㎡
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종 : 금속가공제품 제조업, 기계 및 운송장비 제조업, 그 밖에 운송장비 제조업
  2) 오ㆍ폐수발생량 : 총 2,715㎥/일
공장폐수량
생활오수량
지하수유입량
침출수량
1,744.2
841.1
129.3
0.0
     <주> 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오ㆍ폐수량의 5% 적용
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
  1) 폐수처리계통도
○ 폐수유입 → 스크린 → 유량조정조 → 1차처리시설(부상분리) → 생물반응조 → 공극제어형
섬유여과기(P.C.F) → 소독 → 방류
  2) 처리능력 : 2,800㎥/일
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(KSMBR)
라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측
  1) 방류수역 : 최종방류구 → 남해안
  2) 방류수역 수질(남해안) : 실험결과, 공공폐수처리시설에서 방류되는 오ㆍ폐수 처리수가 사업지
구 인근 해역에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨.
마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 거제시장
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 15,029백만원
  2) 비용부담 방안 : 표준총사업비 범위 내 국고보조 89.9%
     ※ 단, 기본설계 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액의 변동가능성이 있음.
  3) 분야별 사업비 산출내역
계
공사비
설계비
감리비
부대비용
15,029
13,699
512
785
33
(단위 : 백만원)
사. 그 밖에사항
  1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 해당사항 없음.
  2) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 열람장소 : 거제시청 도시과 (Tel 055-639-3042)
    ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
26. 부산명례일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상지역
처리대상지역
변 경 전(㎡)
변 경 후(㎡)
비 고
계
1,553,177
2,715,376.3
(증)1,162,199.3
명례일반산업단지
1,553,177
1,566,006.3
(증) 12,829.3
오리일반산업단지
-
605,960.0
(증) 605,960.0
기장대우일반산업단지
-
343,720.0
(증) 343,720.0
대명마을
-
53,070.0
(증) 53,070.0
판곡마을
-
30,140.0
(증) 30,140.0
신리마을
-
63,640.0
(증) 63,640.0
개천마을
-
52,840.0
(증) 52,840.0
변경
사유
▸오리일반산업단지, 기장대우일반산업단지, 대명,판곡,신리,개천마을 지구 내 발생 오·폐수를 
명례일반산업단지 공공폐수처리시설로연계처리
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종 : 식료품제조업, 음료제조업, 의복, 의복액세서리 및 모피제품제조업, 화학물질 
및 화학제품제조업, 1차금속제조업, 금속가공제품제조업, 의료정밀광학기
기 및 시계제조업, 전기장비제조업, 그 밖에기계 및 장비제조업, 자동차 
및 트레일러제조업, 그 밖에운송장비제조업, 가구제품제조업, 그 밖에제품
제조업
  2) 오ㆍ폐수발생량 : 총 3,300㎥/일
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
  1) 폐수처리계통도
    ○ 유입→유량조정조→생물반응조→응집침전→여과→방류
  2) 처리능력 : 3,300㎥/일(1단계 1,600㎥/일, 2단계 1,700㎥/일)
  3) 처리방법 : 물리․화학적 처리 및 생물학적 처리
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 : 최종방류구 → 효암천
  2) 방류수역 수질
(단위 : mg/L, 개/mL)
구분
BOD
COD
SS
T-N
T-P
대장균
군  수
생태독성
(TU)
계획방류수질
8
32
8
16
1.6
3,000
1
환경영향평가
협의기준
8
32
8
16
1.6
-
-
방류수수질기준
('13.1.1이후)
10
40
10
20
2
3,000
1
마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 부산광역시장
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
  1) 시설설치비(1단계) : 8,244백만원
               (2단계) : 11,359백만원(국고 70%, 원인자 30%)  
     연계처리 관로시설설치비 : 3,602백만원(국고 70%, 원인자 30%)
  3) 유지관리비 : 원인자부담(입주업체 100%)
  4) 예상원인자 범위
    ○ 공공폐수처리시설 공동처리구역 내 발생 오ㆍ폐수를 공공폐수처리시설로 유입ㆍ처리하는 입
주업체
  ※ 단, 기본 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액, 사업기간의 변동가능성이 있음
사. 그 밖에사항
  1) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 열람장소 : 부산광역시청 산업입지과 (Tel 051-888-8021)
    ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
27. 함안 파수농공단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상 지역
  1) 함안 파수농공단지(경남 함안군 함안면 파수리 일원)
  2) 면  적 : 165,950㎡
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종 : 그 밖에 금속가공제품 제조업 및 자동차 부품 제조업, 일반 목적용 기계 제조
업
  2) 오ㆍ폐수발생량 : 277㎥/일
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
  1) 폐수처리계통도
    ○ 유입 → 유량조정조 → 화학적처리 → 생물반응조 → 여과 및 소독 → 방류
  2) 처리능력 : 300㎥/일
  3) 처리방법 : 물리․화학적 처리 및 생물학적 처리
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 : 광정천
  2) 방류수역 수질
(단위 : mg/L, 개/mL)
구분
BOD
COD
SS
T-N
T-P
대장균
군  수
생태독성
(TU)
계획방류수질
10
40
10
20
0.3
3,000
1
방류수수질기준
('13.1.1이후)
10
40
10
20
0.3
3,000
1
마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 함안군수
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 2,637백만원(국고보조금 50%, 원인자부담금 50%)
     ※ 단, 기본 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액, 사업기간의 변동가능성이 있음
    ○ 분야별 사업비 산출내역
계
공사비
설계비
감리비
부대비용
2,637
2,485.3
95.0
35.3
21.4
(단위 : 백만원)
    ○ 연차별 투자계획 : 95백만원(2011년), 2,542백만원(2012년)
  2) 유지관리비 : 원인자 부담
사. 그 밖에사항
  1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 해당사항 없음
  2) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 열람장소 : 함안군 환경보호과 (Tel 055-580-2432)
    ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
28. 사천 흥사일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상 지역
  1) 사천 흥사일반산업단지(경상남도 사천시 곤양면 흥사리 일원)
  2) 면적 : 649,423㎡
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종 : 비금속 광물제품 제조업, 그 밖에기계 및 장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제
조업, 그 밖에 운송장비 제조업
  2) 오ㆍ폐수발생량 : 1,033㎥/일
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
1) 폐수처리계통도
    ○ 유입 → 응집․침전 → 유량조정조 → 생물반응조 → 응집․침전 → 여과 및 소독 → 방류
  2) 처리능력 : 1,100㎥/일(1단계 600㎥/일, 2단계 500㎥/일)
  3) 처리방법 : 물리․화학적 처리 및 생물학적 처리
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 : 묵곡천 → 남해
  2) 방류수역 수질
  
구분
BOD
COD
SS
T-N
T-P
대장균군수생태독성
계획 방류수질
8
16
8
16
1.6
3,000
1
방류수수질기준
(‘13.1.1 이후)
10
40
10
20
2
3,000
1
환경영향평가
협의기준
8
16
8
16
1.6
-
-
(단위 : ㎎/L, 개/mL, TU)
마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 사천시장
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 9,420백만원(국고보조금 70%, 원인자부담금 30%)
     ※ 단, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능
  
구분
연도별 소요사업비(백만원)
비고
계
2013년
2014년
2015년
계
9,420
2,507
4,614
2,299
설  계  비
328
328
-
-
감  리  비
529
105
212
212
공  사  비
8,541
2,074
4,391
2,076
부  대  비
22
-
11
11
  2) 유지관리비 : 원인자 부담
사. 그 밖에사항
  1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 해당사항 없음
  2) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 장소 : 사천시 공단조성과(055-831-3456)
    ○ 기간 : 고시일로부터 30일 이상
29. 동남권 방사선 의․과학일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상 지역
  1) 동남권 방사선 의․과학일반산업단지(부산광역시 기장군 장안읍 좌동리, 임랑리, 반룡리 일원)
  2) 면적 : 공동처리구역 1,326,990㎡
    ※ 산업단지 개발면적 1,479,793㎡내 중입자가속기 개발사업(82,006㎡) 및 동남권 원자력의학
원(70,797㎡)은 공동처리구역에서 제외
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종 : 연구개발업, 방사선산업, 의료산업 관련 업종
  2) 오ㆍ폐수발생량 : 3,042㎥/일
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
  1) 폐수처리계통도
    ○ 유입 → 전처리시설 → 유량조정조 → 생물반응조 → 응집․침전 → 소독 → 방류
  2) 처리능력 : 3,000㎥/일(1단계 1,500㎥/일, 2단계 1,500㎥/일)
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 : 좌광천 → 동해
  2) 방류수역 수질
  
구분
BOD
COD
SS
T-N
T-P
대장균군수생태독성
계획 방류수질
5
30
8
18
1.8
2,800
1
환경영향평가
협의기준
5
30
8
20
2
3,000
1
방류수수질기준
(‘13.1.1 이후)
10
40
10
20
2
3,000
1
(단위 : ㎎/L, 개/mL, TU)
마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 부산광역시 기장군수
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 17,350백만원(국고보조금 62%, 원인자부담금 38%)
     ※ 단, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능
구분
연도별 소요사업비(백만원)
계
1단계
2단계
2013년
2014년
2015년
계
17,350
615
7,419
4,625
4,691
설  계  비
615
615
-
-
-
감  리  비
1,045
-
451
301
293
공  사  비
15,654
-
6,952
4,314
4,388
부  대  비
36
-
16
10
10
  2) 유지관리비 : 원인자 부담
사. 그 밖에사항
  1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 공공폐수처리시설 조성예정 부지는 사유지로 산업단지 토
지보상 및 수용계획에 따라 일괄 수용 예정
  2) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 장소 : 부산광역시 기장군청 기획감사실(051-709-4041)
    ○ 기간 : 고시일로부터 30일 이상
30. 밀양 제대농공단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상 지역
  1) 제대농공단지(경상남도 밀양시 부북면 제대리 608번지 일원)
  2) 면적 : 공동처리구역 191,682.8㎡
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종 : 식료품제조업, 차고 및 운송관련 서비스업
  2) 오ㆍ폐수발생량 : 268.0㎥/일
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
  1) 폐수처리계통도
    ○ 전처리 → 1차처리 → 2차처리 → 3차처리 → 여과 및 소독방류
  2) 처리능력 : 270㎥/일(135㎥/일 × 2계열)
  3) 처리방법 : 물리화학 및 생물학적 처리
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 : 수로(구거) → 밀양강 → 낙동강   
  2) 방류수역 수질
구분
BOD
COD
SS
T-N
T-P
대장균군수생태독성
계획 방류수질
5
35
5
10
0.5
1,000
1
환경영향평가
협의기준
5
35
5
10
1
3,000
-
방류수수질기준
(‘13.1.1 이후)
10
40
10
20
0.5
3,000
1
(단위 : ㎎/L, 개/mL, TU)
마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 농협중앙회
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 3,125백만원(사업시행자 100% 부담)
     ※ 공법선정 후 기본 및 실시설계 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능
  
구분
소요사업비(백만원)
계
3,125
세
부
내
역
설
계
비
2,805
감
리
비
200
공
사
비
100
부
대
비
20
  2) 유지관리비 : 원인자 부담
사. 그 밖에사항
  1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 공공폐수처리시설 조성예정 부지는  사업시행자인 농협중
앙회 소유로써 토지 등의 수용은 필요하지 않음 
  2) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 장소 : 경상남도 밀양시청 경제투자과(055-359-5071)
    ○ 기간 : 고시일로부터 30일 이상
31. 산청 금서제2농공단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상 지역
  1) 금서제2농공단지 내 일부(경상남도 산청군 금서면 매촌리 1330번지 일원)
  2) 면적 : 공동처리구역 66,972.5㎡
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종 : 그 밖에 운송장비 제조업, 기계 및 지계장비 제조업
  2) 오ㆍ폐수발생량 : 50㎥/일
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
  1) 폐수처리계통도
    ○ 생물반응 → 생물분리막 → 고도처리 → 소독 →  방류
  2) 처리능력 : 50㎥/일
  3) 처리방법 : 생물학적 및 물리화학적 처리
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 : 금서천 → 남강 → 낙동강   
  2) 방류수역 수질
  
구분
BOD
COD
SS
T-N
T-P
대장균군수생태독성
계획 방류수질
5
20
10
20
0.3
3,000 미만
1
방류수수질기준
(‘13.1.1 이후)
10
40
10
20
0.3
3,000
1
(단위 : ㎎/L, 개/mL, TU)
마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 산청군   
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 2,080백만원(사업시행자 100% 부담)
     ※ 공법선정 후 기본 및 실시설계 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능
  
구분
소요사업비(백만원)
계
2,080
세
부
내
역
설
계
비
91
공
 
사
 
비
1,955
감
리
비
26
부
대
비
8
  2) 유지관리비 : 원인자 부담 
사. 그 밖에사항
  1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 공공폐수처리시설 조성예정 부지는  사업시행자인 산청군 
소유로써 토지 등의 수용은 필요하지 않음   
  2) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 장소 : 경상남도 산청군청 경제도시과(055-970-6822)
    ○ 기간 : 고시일로부터 30일 이상
32. 산청 한방항노화 일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항
  1) 지역 : 산청한방항노화일반산업단지(경남 산청군 금서면 평촌리 428-1 일원)
  2) 면적 : 158,878㎡
나. 오염원분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종 : 식료품 제조업(C10), 음료 제조업(C11), 화학물질 및 화학제품 제조업(C20, 
의약품 제외) 중 화장품 제조업(20433)만 해당, 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21), 전자부
품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
(C27), 전기장비 제조업(C28), 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업(D35)
  2) 오․폐수 배출량 : 491.3㎥/일
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 폐수처리계통도
   ○ 유입 → 1차처리 → 생물학적 처리 → 총인처리 → 여과 → 소독 → 방류
  2) 처리능력 : 500㎥/일(1단계 250㎥/일)
   ○ 설치면적 : 4,100㎡
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리
    ※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정함
라. 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항
  1) 방류수역 : 금서천(Ⅱ지역)
  2) 계획방류수질
(단위: ㎎/L, 개/㎖, TU)
구분
BOD
COD
SS
T-N
T-P
총대장균
군수
생태
독성
계획방류수질
8이하
20이하
10이하
15이하0.2이하3,000이하
1이하
방류수수질기준
(Ⅱ지역)
10이하
20이하
10이하
20이하0.3이하3,000이하
1이하
마. 공공폐수처리시설의 설치․운영자 : 산청군
바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 8,682백만원
구분
계
1단계
(250㎥/일)
2단계
(250㎥/일)
비고
소요사업비(백만원)
8,682
6,127
2,555
재원
계획
국고(70%)
6,077
4,289
1,789
원인자(30%)
2,605
1,838
767
    ※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능
  2) 연간유지관리비 : 원인자 전액 부담
사. 토지 등의 수용․사용에 관한 사항 : 공공폐수처리시설 조성예정 부지는 사유지로 산업단지 토지
보상 및 수용계획에 따라 일괄 수용 계획
아. 기본계획서 열람 장소 및 기간  
  1) 열람장소 : 경상남도 산청군청 한방항노화실(055-970-6632)
  2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
33. 밀양 나노융합 국가산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(’23.4.11.승인)
가. 처리대상지역(공공폐수처리구역)에 관한 사항
  1) 지역 : 밀양 나노융합 국가산업단지(경남 밀양시 내이동 및 부북면 감천리, 운전리, 오례리, 제
대리 일원)
  2) 면적 : 1,531,685㎡(나노연구센터 124,007m2 불포함)
나. 오염원분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내에서 발생하는 오․폐수
   ○ 주요 유치업종 : 식료품제조업(C10), 화학물질 및 화학제품 제조업(C20,의약품 제외), 의료용
물질 및 의약품제조업(C21), 비금속광물제품 제조업(C23), 1차금속제조업(C24), 금속가공
제품제조업(C25, 기계 및 가구 제외), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비제조업
(C26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업(C27), 전기장비제조업(C28), 그 밖에기계 및 
장비제조업(C29), 자동차 및 트레일러제조업(C30), 그 밖에운송장비제조업(C31)
  2) 오․폐수 배출량 : 2,997.4㎥/일