제18724호                            관             보              2016. 3. 23.(수요일)
   다. 주요 변경사항
            구분                당 초(’09년)                     변경                    비고
                계               14,193,058                6,558,817           감)7,634,241
   공동 대       덕산업단지
            신동산업단지
                                 3,113,699
                                 1,6    ,252
                                                          3,113,699
   처리          산업단지
                                     99
                                 2,000,107                3,445,118
   구역 둔곡     신탄진지구               5,780,000
   (㎡)        송강지구               1,080,000
                                                              -
                                                              -           공동처리구역에서
             대청호2지구               520,000                     -                   제외
       시설용량(㎥/일)                   60,000                   60,000
         폐수처리방식            중력침전 Symbio 중력침전 MLE ANT21
                             화학적인제거
           방류수역                           갑천→금강(Ⅱ지역)                           변경없음
               항목           유입              방류       유입            방류
   계획          BOD          150              5.5      150             5
   수질          COD          160              9.7      160            20
  (㎎/L)         SS          140              5.9      140            10
               T-N           40             14.7       40            20
               T-P            6              0.2        6           0.3
      소요사업비(백만원)                   29,830                   11,936             시설개선
    ※ 신탄진지구, 대청호2지구에서 발생하는 오․폐수 중 일부(18,131㎥/일)를 대덕산업단지 폐수종
       말처리시설에서 위탁처리
2. 오염원분포 및 오․폐수배출량 예측
   ○ 공동처리구역에서 발생하는 오․폐수 발생 예측
         구분                      계획 오·폐수발생량(㎥/일)                            시설용량 비고
                         계                     폐수                오수          (㎥/일)
    계획오 폐수량           55,955                  38,424            17,531
         기존           55,906                         55,906
        2015년         55,945                  30,681            25,264        60,000
        2020년         55,459                  38,424            17,035      (운영중)
        2025년         55,682                  38,424            17,258
        2030년         55,955                  38,424            17,531
3. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
   가. 처리계통도
     ○ 유입 → 전처리 → 1차 처리(중력침전) → 2차 처리(MLE) → 총인 처리(ANT21) → 최종침
        전지 → 소독 → 방류 및 재이용
   나 처리능력 : 60,000㎥/일
   다. 처리방법 : MLE 및 ANT21 공법
4. 방류수역에 미치는 영향 예측
   가. 계획 유입 및 방류수질
                      BOD        COD            SS    T  -N        T-P  총대장균            생태
          구분         (㎎/L) (㎎/L) (㎎/L) (㎎/L) (㎎/L) (개/m                    군수           독성
                                                                               L)      (TU)
   계획 유입 당초     당초
                      150
                       5.5
                                  160
                                   9 .7
                                               140
                                                5.9
                                                        40
                                                      14.7
                                                                    6
                                                                   0.2
                                                                            -
                                                                        3,000이하
                                                                                         -
   수질 방류 변경             5          20           10      20         0.3 3,000이하 1이하
 방류수수질기준(Ⅱ지역) 10이하 20이하 10이하 20이하 0.3이하 3,000이하                                        1이하
   나. 방류수역 : 갑천 → 금강(Ⅱ지역)
                                                 22