관              보
                         제15494호                                                                   2003. 9.13. (토요일)
                      다. 검증결과
                        ○눀장균군수저감효율〈평균(최저~최고)〉
                    항       목 유       입 수(개/㎖) 처리수(막투과수) 저 감 효 율(%) 비                                                      고
                    눀장균군수 77,770(500~159,500)             33.3(30.0~79.0)   99.4(94.0~99.9)
                        ○처리성능〈평균(최저~최고)〉
                   항       목 포기조액(청주폐수처리장포기조액) 처리수(막투과수) 처                                 리 효 율(%)비                       고
                   SS(㎎/ℓ)          MLSS :2,710(1,682~4,500)          1.1(0.2~3.8)       99.9%(99.8~99.9%)
                      라. 검증서의유효기간:발급일(2003. 9. 4 )부터3년                      수처리공정과슬러지저류조, Hydrocyclone, 슬
                                                                            러지분해조등의슬러지분해공정으로구성되어있
                   6. 기타 상세한 사항은 환경부 환경정책국 환경기술
                                                                            으며, 호기조에 포함된 슬러지를 Hydrocyclone으
                      과(504-9241) 또는 환경관리공단 기술평가팀
                                                                            로무기물을 제거한후이를슬러지분해조에서오
                      (032-560-2186)에 문의하시기바랍니다.
                                                                            존을이용하여쉽게분해시킬수있는용존성유기
                                                                            물로전환시켜슬러지부피를감량하고, 아울러동
                   ◉환경부고시제2003-164호
                                                                            슬러지를무산소조에투입하여질소제거를위한탄
                      환경기술개발및지원에관한법률제7조제1항 및 동
                                                                            소원으로활용하는기술
                   법시행령제18조제4항의규정에의하여다음기술에
                                                                          4. 환경신기술지정
                   눀한환경기술평가결과를다음과같이고시합니다.
                                                                            가. 지정서발급번호:제74호
                          2003년9 월13일
                                                                            나. 신기술범위
                                           환경부장관
                                                                              생물학적하수처리에서발생된호기조슬러지를
                           환경기술평가결과
                                                                              오존을이용하여미생물이쉽게분해시킬수있
                   1. 기술명:하수슬러지를 오존으로 분해시켜 잉여슬
                                                                              는용존성유기물로전환시켜슬러지부피를감
                      러지의배출을감량화한기술
                                                                              량하고, 이를 질소제거를 위한 탄소원으로 활용
                   2. 기술보유자
                                                                              하는기술
                      가. 법인명
                                                                            다. 신기술의 유효기간:발급일(2003. 9. 5.)로 부
                        ○엔바이로텍(주)
                                                                              터3년
                        ○한국과학기술연구원(KIST)
                                                                          5. 환경기술검증
                      나. 법인등록번호
                                                                            가. 검증서발급번호:제54호
                        ○110111-1685621
                                                                            나. 검증시의조건
                        ○114422-0000174
                                                                              ○검증장소및검증기간
                      다. 주 소
                                                                                -검증장소:경기도구리시수택동89번지구
                        ○서울강남구논현동90-1 새서울빌딩3층
                                                                                   리시수질환경사업소내모형시설(70㎥/일)
                        ○서울성북구하월곡동39-1
                                                                                -검증기간:6개월(2003. 1. 6.~2003. 6.27.)
                   3. 기술의개요
                      본기술의구성은무산소조, 호기조및침전조의하
                                                                                -현장평가횟수:30회
                      다. 검증결과(요약)
                        ○처리성능〈평균(최저~최고)〉
                   항       목 유       입 수(㎎/ℓ) 처 리 수(㎎/ℓ)제                          거 효 율(%)비                                고
                      BOD          86.1(41.4~148.2)            2.4(1.0~5.0)          97.0(92.8~98.7)
                     CODMn         52.2(24.8~117.4)         10.2(4.8~19.1)           79.4(55.4~92.0)
                       SS          74.0(26.5~256.0)            2.0(0.4~4.4)          96.9(91.3~99.2)
                                                                       18