관        보
               제15014호                                      2002. 1. 29. (화요일)
             2. 예금 등 채권의 지급이나 중앙회로부터의 차입 지”를“물성”로하고, 동조제6호중“연소시”를“완전
              금의상환이정지상태에있는조합
                                             연소가되어야하고, 연소시”로, 동조제7호중“연소
             3. 중앙회로부터의 자금지원 또는 차입이 없이는
                                             효율”을“연소효율 및 연소기 성능”으로 하며, 동조
              예금등채권의지급이나차입금의상환이어려
                                             에제8호를다음과같이신설한다.
              운조합으로서기금관리위원회의심의를거쳐농            8. 휘발성 강한액체또는액화가능한기체로서액
              림부장관이결정한조합                       화석유가스기화시에함께섞여기화될것
             4. 제3조의 규정에 의한경씁개선요구를받은조합 제2장제6절제5관제2-6-32조 예시 1의 내용중“매
              이경씁개선계획의주요사항을이행하지아니하 우쓴맛과구토를일으키기때문에절눀로”를“절눀
              는조합
                                             로”로한다.
             ②법제4조제1항의 규정에 의하여 경씁개선명령
                                             제2장제6절제5관제2-6-35조제2항을삭제한다.
             눀상조합에눀하여취할적기시정조치는다음각호
                                             제2장에제9절을다음과같이신설한다.
             의일부또는전부에해당하는조치를말한다.
                                             제9절임시저장시설의시설기준및기술기준
             1. 임원의직무를눀행할관리인의선임              제2-9-1조 (적용범위) 이 절은 규칙 제59조의 규정
             2. 사업의전부또는일부의정지                  에 의하여 액화석유가스의 충전·저장·집단공급
             3. 합병명령                          시설에서지하에설치된저장탱크의재검사또는
             4. 사업의전부또는일부의양도
                                              교체기간동안액화석유가스의안정적인공급을위
             5. 신용사업또는공제사업과관련된계약의이전
                                              해임시로설치하여사용하는저장시설(이하”임시
             6. 출자금의전부또는일부의감액
                                              저장시설”이라한다)에눀하여적용한다.
             7. 제3조제2항에서정하는사항
                                             제2-9-2조 (시설기준) 임시저장시설의 시설기준은
             8. 그밖에제1호내지제7호에준하는조치             다음과같다.
                부 칙                           1. 저장설비는저장탱크또는소형저장탱크를사업
            이고시는고시한날부터시행한다.                    소내에설치하여야하고, 저장능력의합계는10
                                               톤이하로할것
            ◉산업자원부고시제2002-11호
                                              2. 액화석유가스가누출한경우체류하지아니하도
             산업자원부고시제2001-144호(2001.12.17.) 액
                                               록통풍이좋은수평한장소에설치할것
            화석유가스안전관리기준통합고시중일부를다음과
                                              3. 부등침하등에의하여저장설비나배관등에유해
            같이개정·고시합니다.                        한결함이발생할우려가없는장소에설치할것
                2002년 1 월29일                  4. 제2-4-2조의 소형저장탱크설치기준을준용할
                          산업자원부장관              것
                액화석유가스안전관리기준통합고시중개정
                                             제2-9-3조 (기술기준) ①당해 사업소의 안전관리자
            제2장제6절제5관제2-6-27조제1호중“물질로서 데
                                              는임시저장시설을사용하는동안규칙별표3제2
            나토늄벤조에이트또는이와동등이상의물리·화학
                                              호의액화석유가스충전사업의기술기준을준수하
            적성질을갖는것을말한다.”를“물질을말한다”로           고안전하게사용하여야한다.
            한다.                               ②임시저장시설은당해사업소지하에설치된저장
            제2장제6절제5관제2-6-29조중“흡입방지물질 데       탱크의재검사또는교체공사가끝나는즉시안전
            나토늄벤조에이트주입농도는액화석유가스무게비
                                              관리자의책임하에철거하여야한다.
            율25〜35ppm의 농도가 되도록 용기에 주입하여야
                                             제2-9-4조 (보 칙) ①임시저장시설은 규칙 제4조
            하며, 기타 흡입방지물질의”를“흡입방지물질의”로
                                              의규정에의한변경허가를받아야하는사항에해
            한다.                               당하지않으며, 공사의기술검토및완성검사를받
            제2장제6절제5관제2-6-30조의 제목중“안전성 유      은후사용해야한다.
                                            9