<div data-bbox="166 100 243 112" data-label="Page-Header"><p>제14963호</p></div>
<div data-bbox="435 100 454 112" data-label="Page-Header"><p>단</p></div>
<div data-bbox="541 100 561 112" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="679 100 833 112" data-label="Page-Header"><p>2001.11.28. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="125 125 205 475" data-label="Text">
<p>2) 회선과 대지간에 대한 절연저항은 신호선비의 10, 100 단과자 접지단 자간(끝단은 개방상태) 직류전압 500V를 인가하여 절인 저항계에 나타나는 저항값을 얻는다.</p>
</div>
<div data-bbox="215 125 295 475" data-label="Text">
<p>3) 회선의 심선상호간의 절연저항은 회선의 10, 100 단과자(끝단은 개방 상태) 직류전압 500V를 인가하여 절연저항계에 나타나는 저항값을 얻는다.</p>
</div>
<div data-bbox="305 125 345 475" data-label="Text">
<p>라, 측정장비</p>
</div>
<div data-bbox="355 125 405 475" data-label="List-Group">
<ul>
<li>1) 절연저항계</li>
<li>IV. 누화감지장</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="415 125 505 475" data-label="Text">
<p>1. 목적
    <ul>
<li>○ 전기통신선로가 누개 이상의 회선으로 사용할 때 각 회선의 절연저항이나 간저항에 의해 다른 회선에 유입되어 통신컴퓨터 발생시키는 현상을 억제</li>
</ul>
</p>
</div>
<div data-bbox="515 125 555 475" data-label="Text">
<p>2. 기준값
    <ul>
<li>○ 전화급 평형회선 : 68dB 이상</li>
</ul>
</p>
</div>
<div data-bbox="565 125 605 475" data-label="Text">
<p>3. 측정방법
    가. 측정회로</p>
</div>
<div data-bbox="615 125 785 435" data-label="Diagram">
<img alt="Measurement circuit diagram showing a balance wire connected to a signal source (발 전 기) and a receiver (수신 단). The circuit includes a balance wire (평형회선) and a signal source (신호원). A parallel combination of a 600Ω resistor and a signal source (발 전 기) is connected to a parallel combination of a 600Ω resistor and a receiver (수신 단)."/>
</div>
<div data-bbox="795 125 835 475" data-label="Text">
<p>나. 측정조건
    1) 복수회선을 갖는 동일 케이블내에 유도회선은 한 회선이어야 하며, 나머지 회선은 페유도회선으로 간주한다.</p>
</div>
<div data-bbox="125 505 205 865" data-label="Text">
<p>4) 측정장비
    가) 접속전압측정기
    나) 발전기</p>
</div>
<div data-bbox="215 505 255 865" data-label="Text">
<p>III. 절연저항
    1. 목적</p>
</div>
<div data-bbox="265 505 325 865" data-label="Text">
<p>○ 회선상호간, 회선과 대지간, 회선의 심선상호간의 절연저항을 기준값 이상으로 유지토록 하여 인명의 안전 및 통신불편항상 등을 도모</p>
</div>
<div data-bbox="335 505 375 865" data-label="Text">
<p>2. 기준값
    ○ 회선상호간, 회선과 대지간, 회선의 심선상호간 : 100Ω이상(직류 500V의 절연저항계측정)</p>
</div>
<div data-bbox="385 505 425 865" data-label="Text">
<p>3. 측정방법
    가. 측정회로</p>
</div>
<div data-bbox="435 505 605 805" data-label="Diagram">
<img alt="Measurement circuit diagram for insulation resistance. It shows a balance wire (평형회선) connected to a signal source (발 전 기) and a receiver (수신 단). The circuit includes a balance wire (평형회선) and a signal source (신호원). A parallel combination of a 600Ω resistor and a signal source (발 전 기) is connected to a parallel combination of a 600Ω resistor and a receiver (수신 단)."/>
</div>
<div data-bbox="615 505 655 865" data-label="Text">
<p>나. 측정조건
    1) 신호선비의 끝단을 개방상태로 둔다.</p>
</div>
<div data-bbox="665 505 705 865" data-label="Text">
<p>2) 절연저항계는 최소한 석류전압 A005의 용량을 가져야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="715 505 755 865" data-label="Text">
<p>3) 측정용 인접회선상호간, 회선과 대지간, 회선의 심선상호간 각각에 대해서 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="765 505 805 865" data-label="Text">
<p>다. 측정절차
    1) 인접회선상호간에 대한 절연저항은 신호선비의 각 회선의 10, 100 단과자(끝단은 개방상태) 직류전압 500V를 인가하여 절인 저항계에 나타나는 저항값을 얻는다.</p>
</div>