yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
검사내용                   검사방법     검사결과      비고
                      다) 사용정격압력을 표시한
                         계측기를 설치하고, 그
                                         샘플링확인    적 부
                         사용정격압력을 초과하
                         여 압송하지 아니할 것
                      라) 호스 내부에 이상압력
                         이 가하여져 위험할 경
                         우에는 압송에 사용하는    샘플링확인    적 부
                         설비에 과압방지장치를
                         설치할 것
                      마) 호스와 호스 외의 관
                         및 호스 간의 접속부분
                         에는 접속용구를 사용하    샘플링확인    적 부
                         여 누출이 없도록 확실
                         히 접속할 것
     유해화학물질 실내 저장시설이 설치된 건축물에는 환기
     설비를 설치하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해
     당하는 경우에는 환기설비를 설치하지 아니할 수 있다.
     가) ｢유해화학물질 실내 저장시설 설치 및 관리에 관한
          고시｣ 제12조에 따른 배출설비가 설치되어 배출능
4)        력이 확보된 경우                      샘플링확인    적 부
     나) 공조설비 등이 설치되어 유효하게 배출되는 경우
          또는 송풍기나 배풍기 등을 이용한 동력식 강제배
          기를 적용한 경우
     다) 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물
          또는 성능준수가 어려운 구조에 해당하는 경우
     부식성 물질을 저장하는 건축물은 물질이 스며들 우려
5)   가 있는 부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로 피       샘플링확인    적 부
     복하여야 한다.
     유해화학물질 저장시설에는 채광 및 조명 설비를 갖추
     어야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가
6)                                       샘플링확인    적 부
     확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 아니할 수 있
     다.
                      가) 접지에 의한 방법       샘플링확인    적 부
     인화성, 산화성, 자연발화
                      나) 공기 중의 상대습도를
     성 유해화학물질을 취급함       70% 이상으로 하는 방   샘플링확인    적 부
     에 있어서 정전기가 발생       법
7)   할 우려가 있는 설비에는 다) 공기를 이온화하는 방
                                         샘플링확인    적 부
     다음의 어느 하나에 해당       법

     하는 방법으로 정전기를 라) 기타 위와 동등 이상의
     유효하게 제거하여야 한다. 성능을 확보하는 정전기         샘플링확인    적 부
                         제거방법
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
      2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.
바. 검지ㆍ경보설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                   검사방법     검사결과       비고
     액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는
     화재를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하
     여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에
     는 그러하지 아니하다.
     가) 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 저장하는 시설
       중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종
1)
       또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 타법      샘플링확인    적 부
       에서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계ㆍ기
       구를 설치한 시설의 경우
     나) 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서
       감시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다.) 또는
       CCTV 등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터
       링을 하는 경우
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


사. 긴급차단설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                   검사방법     검사결과       비고
     저장설비에 부착된 배관에는 긴급시 물질의 누출을 효
1)                                     샘플링확인    적 부
     과적으로 차단할 수 있는 조치를 하여야 한다.
     반응ㆍ분리ㆍ정제ㆍ증류 등을 하는 실내 저장시설을
     자동으로 제어하는 설비, 살수장치, 방화설비, 소화설
     비, 저장설비의 냉각수펌프, 비상용조명설비, 그 밖에
     실내 저장시설의 안전확보에 필요한 시설에는 정전 등
2)                                     샘플링확인    적 부
     으로 인하여 그 설비의 기능이 상실되지 아니하도록
     비상전력설비를 설치하고, 유해화학물질사업소 안에
     는 이상사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위한 통신설
     비를 설치하여야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


아. 배출 및 처리설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)
검사내용                   검사방법    검사결과   비고
     유해화학물질(인화성 액체 또는 기체, 급성독성물질,
     발암성 물질)의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는
     건축물에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로
     배출할 수 있도록 적절한 배출설비를 설치하여야 한
1)                                    샘플링확인   적 부
     다. 다만, 밀폐설비이거나, 건축물의 목적상 배출설비
     를 설치할 수 없는 경우이거나, 다른 법령에서 정하는
     기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는
     배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.
     유해화학물질 취급시설의 이상 운전으로 유해화학물
     질이 외부로 방출될 경우에는 저장ㆍ포집 또는 처리설
2)                                    샘플링확인   적 부
     비 등을 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 하여야
     한다.
     유해화학물질을 폐기ㆍ처리 또는 방출하는 설비를 설
     치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하
3)                                    샘플링확인   적 부
     거나 원격 조정할 수 있는 수동조작 구조로 설치하여
     야 한다.
     냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각ㆍ폐수처리 등의 방법
     으로 유해화학물질의 부산물, 흄, 포집가스 또는 폐수
4)                                    샘플링확인   적 부
     등을 폐기ㆍ처리하는 공정은 유해화학물질이 외부로
     방출되지 아니하도록 한다.
     안전밸브등으로부터 배출되는 유해화학물질은 연소ㆍ
     흡수ㆍ세정(洗淨)ㆍ포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으
     로 처리하여야 한다. 또한, 유해화학물질 취급시설을
     설치·운영하는 자는 다음 가)부터 마)까지 중 어느 하
     나에 해당하는 경우에는 배출되는 유해화학물질을 안
     전한 장소로 유도하여 처리해야 한다. 다만, 바)의 경
     우는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하
     여 외부로 직접 배출할 수 있다.
     가) 배출물질 연소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등
       의 방법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할
       우려가 있는 경우
5)                                    샘플링확인   적 부
     나) 배출물질을 연소처리할 때에 유해성기체를 발생
       시킬 우려가 있는 경우
     다) 고압상태의 유해화학물질이 대량으로 배출되어
       연소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등의 방법으
       로 완전히 처리할 수 없는 경우
     라) 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 기체 또
       는 인화성 액체 저장설비에 안전밸브 등이 설치될
       때에 저장설비에 냉각설비 또는 자동소화설비 등
       안전상의 조치를 하였을 경우
     마) 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되
       어 재해의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화
검사내용                    검사방법    검사결과       비고
       설비를 설치하는 등 안전상의 조치를 하였을 경우
     바) 공정특성 상 배출되는 유해화학물질을 처리할 수
       없으며 처리공정 설치로 인하여 위험성이 증대될
       우려가 있는 경우
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


자. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                    검사방법    검사결과       비고
     유해화학물질을 저장하는 건축물의 바닥은 물질이 스
     며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용하
     여야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 제
1)                                      샘플링확인   적 부
     외한다.
     가) 고체 또는 기체 유해화학물질을 취급하는 경우
     나) 물이 고일 수 없는 구조인 경우
     유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장탱크를 설
     치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지
     하기 위해 방류벽, 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을
     활용한 집수시설을 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12
     월 31일 이전에 착공한 저장탱크로서 집수시설에 다
2)                                      샘플링확인   적 부
     음 중 어느 하나에 해당하는 조치를 한 경우 적절하게
     설치된 것으로 본다.
     가) 거리가 협소한 측면 등에 감지기 또는 CCTV를 추
       가로 설치하여 감지경보체계를 강화한 경우
     나) 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
     액체상체 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 시설의 바
3)   닥둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니         샘플링확인   적 부
     하도록 방지턱 등을 설치하여야 한다.
     유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질
4)   을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여       샘플링확인   적 부
     야 한다.
     유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에
     적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를
5)                                      샘플링확인   적 부
     구비하여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방
     문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다.
     작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설을
6)   설치하고, 접근통로에 장애물이 없도록 하여야 한다.       샘플링확인   적 부
     다만, 물반응성 물질은 제외한다.

비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
검사내용                 검사방법      검사결과         비고
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


차. 실내 저장시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                 검사방법      검사결과         비고
     저장시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유
     해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제
1)   한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적   샘플링확인       적 부
     절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할
     수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.
     이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품
     의 방출, 불활성기체의 주입이나 냉각용수 등의 공급
2)                                   샘플링확인       적 부
     을 위한 장치를 설치하여야 하며 안전하고 정확하게
     조작할 수 있도록 보수ㆍ유지하여야 한다.
     화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에
     따른 한국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에
3)                                   샘플링확인       적 부
     적합한 것을 설치하여야 하고, 항상 철저하게 보수ㆍ
     유지하여야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


카. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                 검사방법      검사결과       검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                   전수확인       적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수           전수확인       적 부

특이ㆍ권고사항
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
     3. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.
[별지 제15호 서식]

                 유해화학물질 취급시설 정기•수시검사표
                             (실내 보관 시설 및 설비)


[시설현황]

           시설명                     취급물질명                  연간 취급량




[검사내역]
가. 보관시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                    검사방법       검사결과       비 고
     종류가 다른 유해화학물질을 같은 보관시설 안에 보관
1)   하는 경우에는 화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막        샘플링확인      적 부
     이나 바닥의 구획선 등으로 구분하여 보관해야 한다.
                     가) 선반 등의 수납장의
                        재료는 해당 물질의 취
                                        샘플링확인      적 부
                        급에 적합한 기계적 및
                        화학적 성질을 가질 것
     보관시설에 선반 등의 수
                     나) 선반 등의 수납장은
     납장을 설치하는 경우에
                        하중에 의하여 생기는
2)   는 다음의 기준을 따라야                      샘플링확인      적 부
                        응력으로부터    안전한
     한다.
                        것으로 할 것
                     다) 선반 등의 수납장은
                        유해화학물질    용기가
                                        샘플링확인      적 부
                        쉽게 떨어지지 아니하
                        게 조치할 것
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


나. 운반용기 등
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                      검사방법    검사결과        비고
     용기는 견고하여 쉽게 파손될 우려가 없고 그 입구로부터
1)                                         샘플링확인    적 부
     수납된 물질이 샐 우려가 없도록 하여야 한다.
2)   기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기를 사용하는 경우      샘플링확인    적 부
검사내용                  검사방법    검사결과       비고
     사용연한 이내의 것을 사용해야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


다. 그 밖에 실내 보관시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                 검사방법     검사결과       비고
     유해화학물질 보관시설이 설치된 건축물에는 다음의
     기준에 따라 환기설비를 설치하여야 한다. 다만, 다음
     중 어느 하나에 해당하는 경우에는 환기설비를 설치하
     지 아니할 수 있다.
     가) ｢유해화학물질 실내 보관시설 설치 및 관리에 관
          한 고시｣ 제9조에 따른 배출설비가 설치되어 배출
          능력이 확보된 경우
1)                                      샘플링확인    적 부
     나) 공조설비 등이 설치되어 유효하게 배출되는 경우
          또는 송풍기나 배풍기 등을 이용한 동력식 강제배
          기를 적용한 경우
     다) 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물
          또는 성능준수가 어려운 구조에 해당하는 경우
     라) 미분 체류의 우려가 없는 고체 상태 물질을 보관
          하는 경우
     부식성 물질을 보관하는 건축물은 물질이 스며들 우려
2)   가 있는 부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로        샘플링확인    적 부
     피복하여야 한다.
     유해화학물질 보관시설에는 채광 및 조명 설비를 갖추
     어야 한다. 다만, 조명 설비가 설치되어 유효하게 조도
3)                                      샘플링확인    적 부
     가 확보되는 건축물에는 채광 설비를 갖추지 아니할
     수 있다.
     자연발화성 물질을 쌓아 두는 경우 위험한 온도로 상
4)   승하지 못하도록 화재예방을 위한 조치를 하여야 한        샘플링확인    적 부
     다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
      2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


라. 검지ㆍ경보설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                  검사방법     검사결과       비 고

     액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는
1)                                      샘플링확인    적 부
     화재를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하
여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우
     에는 그러하지 아니하다.
     가) 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 보관하는 시설
       중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종
       또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 타법
       에서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계ㆍ기
       구를 설치한 시설의 경우
     나) 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서
       감시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다.) 또는
       CCTV 등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터
       링을 하는 경우
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


마. 배출설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                 검사방법      검사결과       비고
     유해화학물질(인화성 액체 또는 기체, 급성독성물질,
     발암성 물질)의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는
     건축물에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로
     배출할 수 있도록 적절한 배출설비를 설치하여야 한
1)                                     샘플링확인     적 부
     다. 다만, 밀폐설비이거나, 건축물의 목적상 배출설비
     를 설치할 수 없는 경우이거나, 다른 법령에서 정하는
     기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는
     배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
      2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


바. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                 검사방법      검사결과       비고

     유해화학물질을 액체상태로 보관하는 보관설비를 설치
     하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기
     위한 아래의 조건을 만족하는 방지턱, 트렌치, 건축물 벽
     체 등을 활용한 집수시설을 설치하여야 한다. 다만, 다른
1)                                     샘플링확인      적 부
     법령에서 정하는 기준에 따라 확산을 방지하기 위한 집수
     시설을 설치한 경우에는 적절하게 설치한 것으로 본다.
     가) 집수시설은 해당물질에 견디는 재질을 사용하거나
       적절한 마감처리를 할 것
검사내용                검사방법       검사결과         비고
     나) 집수시설은 외부로 유출되지 아니하는 구조로 할
          것
     다) 용기를 취급하는 경우에는 집수시설의 용량을 최
          대 단일 용기의 100% 이상으로 할 것.
     액체상태 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 시설의 바닥
2)   둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도       샘플링확인      적 부
     록 방지턱 등을 설치하여야 한다.
     유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을
3)   취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한     샘플링확인      적 부
     다.
     유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적
     합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하
4)                                     샘플링확인      적 부
     여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을
     고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다.
     작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설을
5)   설치하고, 접근통로에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다    샘플링확인      적 부
     만, 물반응성 물질은 제외한다
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
      2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


사. 실내 보관시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용               검사방법       검사결과         비 고
     보관시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유
     해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제
1)
     한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적    샘플링확인      적 부
     절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할
     수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.
     유해화학물질 보관용기에 붙어 있는 유해화학물질 표
2)   시가 잘 보이도록 오염되거나 손상되지 아니하도록 하     샘플링확인      적 부
     여야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
      2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


아. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                검사방법      검사결과       검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                    전수확인       적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수            전수확인       적 부
특이ㆍ권고사항




비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
      2. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
      3. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.



[별지 제17호 서식]

                 유해화학물질 취급시설 정기ㆍ수시검사표
                           (실외 보관 시설 및 설비)


[시설현황]

           시설명                   취급물질명                  연간 취급량




[검사내역]
가. 보관시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

               검사내용                   검사방법       검사결과       비 고
     종류가 다른 유해화학물질을 같은 보관시설 안에 보관
1)   하는 경우에는 화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막      샘플링확인       적 부
     이나 바닥의 구획선 등으로 구분하여 보관해야 한다.
                     가) 선반 등의 수납장의
                      재료는 해당 물질의 취
                                      샘플링확인       적 부
                      급에 적합한 기계적 및
                      화학적 성질을 가질 것
                     나) 선반 등의 수납장은
                      견고한 지반면에 고정     샘플링확인       적 부
     보관시설에 선반 등의 수
     납장을 설치하는 경우에     할것
                     다) 선반 등의 수납장은
2)   는 다음의 기준을 따라야
                      하중ㆍ풍하중의   영향
     한다.
                      등에 의하여 생기는 응    샘플링확인       적 부
                      력으로부터 안전한 것
                      으로 할 것

                     라) 선반 등의 수납장은
                      유해화학물질    용기가   샘플링확인       적 부
                      쉽게 떨어지지 아니하
게 조치할 것
                      가) 보관시설은 습기가 없
                       고 배수가 잘 되는 장     샘플링확인   적 부
     유해화학물질을 용기에 수
                       소에 설치할 것
     납하여 보관 또는 취급하
3)                    나) 유해화학물질을 보관
     는 것의 위치ㆍ구조 및 설
                       또는 취급하는 장소의
     비의 기준은 다음과 같다.                     샘플링확인   적 부
                       주위에는 표시를 하여
                       명확하게 구분할 것
     눈ㆍ비 등을 피하거나 차광 등을 위하여 보관시설에
     캐노피 또는 지붕을 설치하는 경우에는 환기에 지장을
4)                                      샘플링확인   적 부
     주지 아니하는 구조로 하여야 한다. 이 경우 벽은 설치
     하지 아니하여야 한다.
     유해화학물질 보관시설에는 필요한 경우 조명 설비를
5)                                      샘플링확인   적 부
     갖추어야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


나. 운반용기 등
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                     검사방법    검사결과      비고
     용기는 견고하여 쉽게 파손될 우려가 없고 그 입구로부터
1)                                      샘플링확인    적 부
     수납된 물질이 샐 우려가 없도록 하여야 한다.
     기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기를 사용하는 경우
2)                                      샘플링확인    적 부
     사용연한 이내의 것을 사용해야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


다. 사고예방 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                    검사방법    검사결과       비고

     액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는
     화재를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하
     여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에
     는 그러하지 아니하다.
     가) 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 보관하는 시설
1)     중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종        샘플링확인    적 부
       또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 타법
       에서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계ㆍ기
       구를 설치한 시설의 경우
     나) 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서
       감시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다.) 또는
검사내용                   검사방법      검사결과       비고
       CCTV 등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터
       링을 하는 경우
     자연발화성 물질을 쌓아 두는 경우 위험한 온도로 상승
2)                                     샘플링확인     적 부
     하지 못하도록 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
      2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


라. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                   검사방법      검사결과       비 고

     유해화학물질을 액체상태로 보관하는 보관설비를 설치
     하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하
     기 위한 아래의 조건을 만족하는 방지턱, 트렌치, 건축
     물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치하여야 한다. 다만,
     다른 법령에서 정하는 기준에 따라 확산을 방지하기 위
     한 집수시설을 설치한 경우에는 적절하게 설치한 것으
1)   로 본다.                             샘플링확인     적 부
     가) 집수시설은 해당물질에 견디는 재질을 사용하거
       나 적절한 마감처리를 할 것
     나) 집수시설은 외부로 유출되지 아니하는 구조로 할
       것
     다) 용기를 취급하는 경우에는 집수시설의 용량을 최
       대 단일 용기의 100% 이상으로 할 것
     액체상태 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 시설의 바닥
2)   둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도       샘플링확인     적 부
     록 방지턱 등을 설치하여야 한다.
     유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을
3)   취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야       샘플링확인     적 부
     한다.
     유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에
     적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구
4)                                     샘플링확인     적 부
     비하여야 하고 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객
     등을 고려하여 충분한 수량을 비치해야 한다.
     작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설을
5)   설치하고, 접근통로에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다    샘플링확인     적 부
     만, 물반응성 물질은 제외한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


마. 실외 보관시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

               검사내용                   검사방법      검사결과        비고
     보관시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유
     해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제
1)   한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적   샘플링확인       적 부
     절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할
     수 있도록 잠금장치 등을 설치하여야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


바. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

               검사내용                   검사방법      검사결과      검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                   전수확인       적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수           전수확인       적 부

특이ㆍ권고사항

비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
     3. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.
◉금융위원회공고 제2024-336호

  「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제7조에 따라 다음과 같이       부수업무 신고 사실을
공고합니다.
   2024년 09월 30일
              금융위원회 위원장
                   부수업무 신고 사실 공고 - (주)뱅크샐러드


1. 부수업무 신고 기관 : ㈜뱅크샐러드


2. 부수업무의 신고일 : '24.9.13.


3. 부수업무의 내용


◦ 가명정보나 익명처리한 정보를 이용·제공하는 업무


◦ 데이터 판매 및 중개 업무


   * ｢신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률｣ 제11조의2제6항제4호, 동법 시행령 제11조의2제4항
     제5호, 신용정보업감독규정 제13조의4제4항제3호 및 제4호
◉낙동강유역환경청고시제2024-46호
　「하천법」제7조제6항 및 같은법 제10조제1항에 따라 하천구역 결정(변경)하며, 「하천법」시행
규칙 제4조및「토지이용규제기본법」 제8조 및 같은법 시행령 제7조 규정에 따른 지형도면을 고시
합니다. 관계서류(토지세목, 지형도면)를 열람장소에 갖추어 놓았으니 관계인은 열람하시기 바랍니다.
2024년 09월 30일
낙동강유역환경청장
동창천 하천구역 결정(변경) 및 지형도면 고시
하천
명칭
하천
등급
결정(변경) 구간
면적(m2)
결 정
(변경·폐지일 및 사유)
기점
종점
거리
(km)
당초
변경
동창천
국가
하천
경북 청도군 
운문면 운문댐 
여수로 하단
경북 청도군 
청도읍 
밀양강(국가) 
합류점
28.45
6,031,495
6,031,495
* 결정일
: 2025.01.01
* 사 유
: 하천법 제7조 및
  하천법 제10조 제1항
관계서류 1. 하천구역에 편입된 토지의 세목을 적은 서류
         2. 하천구역이 표시된 지형도면
           (축척이 1천 500분의 1 이상인 지형도)
열람장소
○낙동강유역환경청
(하천국하천계획과)
○지방자치단체
- 경상북도기후환경국수자원관리과
- 경상남도환경산림국수자원과
- 청도군문화환경건설국건설과
- 밀양시안전건설도시국건설과
토지세목조서
연번
토지소재지
지목
지적
(㎡)
편입면적(㎡)
토지소유자
시도시군구읍면동
리
번지
당초
(‘12년)
변경
(‘25년)
주소
성명
1
경남
밀양
상동
고정
1806-25
답
567
567
567
　
국(건설부)
2
경남
밀양
상동
고정
1806-26
답
326
326
326
　
국(건설부)
3
경남
밀양
상동
고정
1806-27
답
40
40
40
경북**~
송OO
4
경남
밀양
상동
고정
1806-7
답
2,687
1
1
8**~
반OO
5
경남
밀양
상동
고정
1811-1
답
137
137
137
　
국(건설부)
6
경남
밀양
상동
고정
1812-1
답
202
202
202
　
국(건설부)
7
경남
밀양
상동
고정
1812
답
611
611
611
　
국(건설부)
8
경남
밀양
상동
고정
1813-1
답
964
964
964
　
국(건설부)
연번
토지소재지
지목
지적
(㎡)
편입면적(㎡)
토지소유자
시도시군구읍면동
리
번지
당초
(‘12년)
변경
(‘25년)
주소
성명
9
경남
밀양
상동
고정
1814-1
답
782
782
782
　
국(건설부)
10
경남
밀양
상동
고정
1815-1
답
838
838
838
　
국(건설부)
11
경남
밀양
상동
고정
1815-2
답
221
221
221
　
국(건설부)
12
경남
밀양
상동
고정
1815
답
2,629
678
678
1**~
하OO
13
경남
밀양
상동
고정
1816-1
답
343
285
285
　
국(건설부)
14
경남
밀양
상동
고정
1816-2
답
359
15
15
　
국(건설부)
15
경남
밀양
상동
고정
1860-1
답
1,179
1,179
1,179
　
국(건설부)
16
경남
밀양
상동
고정
1860-2
답
246
246
246
　
국(건설부)
17
경남
밀양
상동
고정
1876-1
답
198
198
198
　
국(건설부)
18
경남
밀양
상동
고정
1877-1
답
382
382
382
　
국(건설부)
19
경남
밀양
상동
고정
1878-1
답
587
587
587
　
국(건설부)
20
경남
밀양
상동
고정
1878-2
답
96
96
96
　
국(건설부)
21
경남
밀양
상동
고정
1879-1
답
359
359
359
　
국(건설부)
22
경남
밀양
상동
고정
1879-2
답
117
117
117
　
국(건설부)
23
경남
밀양
상동
고정
1880-1
답
314
314
314
　
국(건설부)
24
경남
밀양
상동
고정
1880-2
답
95
95
95
　
국(건설부)
25
경남
밀양
상동
고정
1881-1
답
438
438
438
　
국(건설부)
26
경남
밀양
상동
고정
1881-2
답
205
205
205
　
국(건설부)
27
경남
밀양
상동
고정
2046-7
도
1,163
1,154
1,154
　
국(건설교통부)
28
경남
밀양
상동
고정
2046-8
도
2,196
154
154
　
국(건설교통부)
29
경남
밀양
상동
고정
2048-3
임
44
44
44
　
국(건설부)
30
경남
밀양
상동
고정
2048-4
임
8
8
8
　
국(건설부)
31
경남
밀양
상동
고정
2049-1
전
907
907
907
　
국(건설부)
32
경남
밀양
상동
고정
2049-2
전
516
516
516
　
국(건설부)
33
경남
밀양
상동
고정
2050-1
전
340
340
340
경북**~
김OO
34
경남
밀양
상동
고정
2050-2
전
74
74
74
　
국(건설부)
35
경남
밀양
상동
고정
2050-3
전
313
313
313
　
국(건설부)
36
경남
밀양
상동
고정
2051-34
답
30
30
30
　
국(건설부)
37
경남
밀양
상동
고정
2051-35
답
193
193
193
　
국(건설부)
38
경남
밀양
상동
고정
2051-36
답
68
68
68
　
국(건설부)
39
경남
밀양
상동
고정
2051-38
답
312
312
312
　
국(건설부)
40
경남
밀양
상동
고정
2051-39
답
35
35
35
　
국(건설부)
41
경남
밀양
상동
고정
2051-5
답
154
154
154
　
국(건설부)
42
경남
밀양
상동
고정
2058-1
답
52
52
52
　
국(건설부)
43
경남
밀양
상동
고정
2060-1
천
853
319
319
경북**~
김OO
44
경남
밀양
상동
고정
2060
답
1,021
447
447
청도**~
김OO
45
경남
밀양
상동
고정
2179-1
천
168,085
164,254
164,254
　
국(건설부)
46
경남
밀양
상동
고정
2179-24
전
227
227
227
　
국(재정경제부)
47
경남
밀양
상동
고정
2179-28
천
1,185
1,185
1,185
　
국(건설부)
48
경남
밀양
상동
고정
2179-29
천
149
149
149
　
국(건설부)
49
경남
밀양
상동
고정
2179-30
천
412
412
412
　
국(건설부)