yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
2.1.3.1 탐지부는가스연소기의중심으로부터직선거리8 m(공기보다무거운가스를사용하는경우에
는4 m) 이내에1개이상설치해야한다.
2.1.3.2 탐지부는천정천장으로부터탐지부하단까지의거리가0.3 m 이하가되도록설치한다. 다만,
공기보다무거운가스를사용하는경우에는바닥면으로부터탐지부상단까지의거리는0.3 m 이하로
한다.
2.1.4 단독형경보기는다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.4.1 가스연소기주위의경보기의상태확인및유지관리에용이한위치에설치할것
2.1.4.2 가스누설경보음향의음량과음색이다른기기의소음등과명확히구별될것
2.1.4.3 가스누설경보음향장치는수신부로부터1 m 떨어진위치에서음압이70 dB 이상일것
2.1.4.4 단독형경보기는가스연소기의중심으로부터직선거리8 m(공기보다무거운가스를사용하는
경우에는4 m) 이내에1개이상설치해야한다.
2.1.4.5 단독형경보기는천장으로부터경보기하단까지의거리가0.3 m 이하가되도록설치한다. 다
만, 공기보다무거운가스를사용하는경우에는바닥면으로부터단독형경보기상단까지의거리는0.
3 m 이하로한다.
2.1.4.6 경보기가설치된장소에는관계자등에게신속히연락할수있도록비상연락번호를기재한
표를비치할것
2.2 일산화탄소경보기
2.2.1 일산화탄소경보기를설치하는경우(타법령에따라일산화탄소경보기를설치하는경우를포
함한다)에는가스연소기주변(타법령에따라설치하는경우에는해당법령에서지정한장소)에설치
할수있다.
2.2.2 분리형경보기의수신부는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.2.1 가스누설경보음향의음량과음색이다른기기의소음등과명확히구별될것
2.2.2.2 가스누설경보음향의크기는수신부로부터1 m 떨어진위치에서음압이70 dB 이상일것
2.2.2.3 수신부의조작스위치는바닥으로부터의높이가0.8 m 이상1.5 m 이하인장소에설치할것
2.2.2.4 수신부가설치된장소에는관계자등에게신속히연락할수있도록비상연락번호를기재한
표를비치할것
2.2.3 분리형경보기의탐지부는천장으로부터탐지부하단까지의거리가0.3 m 이하가되도록설치
한다.
2.2.4 단독형경보기는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.4.1 가스누설경보음향의음량과음색이다른기기의소음등과명확히구별될것
2.2.4.2 가스누설경보음향장치는수신부로부터1 m 떨어진위치에서음압이70 dB 이상일것
2.2.4.3 단독형경보기는천장으로부터경보기하단까지의거리가0.3 m 이하가되도록설치한다.
2.2.4.4 경보기가설치된장소에는관계자등에게신속히연락할수있도록비상연락번호를기재한
표를비치할것
2.2.5 2.2.2 내지2.2.4에도불구하고중앙소방기술심의위원회의심의를거쳐일산화탄소경보기의성능
을확보할수있는별도의설치방법을인정받은경우에는해당설치방법을반영한제조사의시방서
에따라설치할수있다.
2.3 설치장소
2.3.1 분리형경보기의탐지부및단독형경보기는다음의장소이외의장소에설치해야한다.
2.3.1.1 출입구부근등으로서외부의기류가통하는곳
2.3.1.2 환기구등공기가들어오는곳으로부터1.5 m 이내인곳
2.3.1.3 연소기의폐가스에접촉하기쉬운곳
2.3.1.4 가구․보․설비등에가려져누설가스의유통이원활하지못한곳
2.3.1.5 수증기또는기름섞인연기등이직접접촉될우려가있는곳
2.4 전원
2.4.1 경보기는건전지또는교류전압의옥내간선을사용하여상시전원이공급되도록해야한다.
◉소방청공고제2022-229호
　「인명구조기구의 화재안전기술기준(NFTC 302)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
인명구조기구의 화재안전기술기준(NFTC 302) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0557)
붙임  인명구조기구의 화재안전기술기준(NFTC 302) 제정 전문 1부.  끝.
인명구조기구의화재안전기술기준(NFTC 302)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제3호나
목에따른인명구조기구의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라인명구조기구의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「인명구조기구의화재안전성능기
준(NFPC 302)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할인명구조기구의공사가현저하게곤란
하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서이기준의일부를적
용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「인명구조기구의화재안전기준(NFSC 302)」에적합하게설치및
관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "방열복"이란고온의복사열에가까이접근하여소방활동을수행할수있는내열피복을말한
다.
1.7.1.2 "공기호흡기"란소화활동시에화재로인하여발생하는각종유독가스중에서일정시간사용
할수있도록제조된압축공기식개인호흡장비(보조마스크를포함한다)를말한다.
1.7.1.3 "인공소생기"란호흡부전상태인사람에게인공호흡을시켜환자를보호하거나구급하는기
구를말한다.
1.7.1.4 "방화복"이란화재진압등의소방활동을수행할수있는피복을말한다.
1.7.1.5 "인명구조기구"란화열, 화염, 유해성가스등으로부터인명을보호하거나구조하는데사용되는
기구를말한다.
1.7.1.6 "축광식표지"란평상시햇빛또는전등불등의빛에너지를축적하여화재등의비상시어두
운상황에서도도안·문자등이쉽게식별될수있는표지를말한다.
2. 기술기준
2.1 인명구조기구의설치기준
2.1.1 인명구조기구는다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.1.1 특정소방대상물의용도및장소별로설치해야할인명구조기구는표2.1.1.1에따라설치할것
표2.1.1.1 특정소방대상물의용도및장소별로설치해야할인명구조기구
2.1.1.2 화재시쉽게반출사용할수있는장소에비치할것
2.1.1.3 인명구조기구가설치된가까운장소의보기쉬운곳에"인명구조기구"라는축광식표지와그
사용방법을표시한표지를부착하되, 축광식표지는소방청장이정하여고시한「축광표지의성능인증
및제품검사의기술기준」에적합한것으로할것
2.1.1.4 방열복은소방청장이정하여고시한「소방용방열복의성능인증및제품검사의기술기준」
에적합한것으로설치할것
2.1.1.5 방화복(안전모, 보호장갑및안전화를포함한다)은「소방장비관리법」제10조제2항및「표
준규격을정해야하는소방장비의종류고시」제2조제1항제4호에따른표준규격에적합한것으로설
특정소방대상물
인명구조기구
설치수량
1. 지하층을포함하는층수가
7층이상인관광호텔및5층
이상인병원
방열복또는방화복(안전모, 보
호장갑및안전화를포함한다),
공기호흡기, 인공소생기
각2개이상비치할것. 다만,
병원의경우에는인공소생기를
설치하지않을수있다.
2. 문화및집회시설중수용
인원100명이상의영화상영관
3. 판매시설중대규모점포
4. 운수시설중지하역사
5. 지하가중지하상가
공기호흡기
층마다
2개
이상
비치할
것.
다만, 각층마다갖추어두어
야할공기호흡기중일부를
직원이상주하는인근사무실
에갖추어둘수있다.
6. 물분무등소화설비중이산
화탄소소화설비를설치해야하
는특정소방대상물
공기호흡기
이산화탄소소화설비가
설치된
장소의출입구외부인근에1
개이상비치할것
◉소방청공고제2022-232호
　「상수도소화용수설비의 화재안전기술기준(NFTC 401)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
상수도소화용수설비의 화재안전기술기준(NFTC 401) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0581)
붙임  상수도소화용수설비의 화재안전기술기준(NFTC 401) 제정 전문 1부.  끝.
상수도소화용수설비의화재안전기술기준(NFTC 401)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제4호에
따른상수도소화용수설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라상수도소화용수설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「상수도소화용수설비의화재안전
성능기준(NFPC 401)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할상수도소화용수설비의배관배선등의
공사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서
이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「상수도소화용수설비의화재안전기준(NFSC 401)」에적합하게설
치및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "소화전"이란소방관이사용하는설비로서, 수도배관에접속·설치되어소화수를공급하는설
비를말한다.
1.7.1.2 "호칭지름"이란일반적으로표기하는배관의직경을말한다.
1.7.1.3 "수평투영면"이란건축물을수평으로투영하였을경우의면을말한다.
1.7.1.4 "제수변(제어밸브)"이란배관의도중에설치되어배관내물의흐름을개폐할수있는밸브를
말한다.
2. 기술기준
2.1 상수도소화용수설비의설치기준
2.1.1 상수도소화용수설비는「수도법」에따른기준외에다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.1.1 호칭지름75 ㎜이상의수도배관에호칭지름100 ㎜이상의소화전을접속할것
2.1.1.2 소화전은소방자동차등의진입이쉬운도로변또는공지에설치할것
2.1.1.3 소화전은특정소방대상물의수평투영면의각부분으로부터140 m 이하가되도록설치할것
◉소방청공고제2022-231호
　「비상조명등의 화재안전기술기준(NFTC 304)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
비상조명등의 화재안전기술기준(NFTC 304) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0557)
붙임  비상조명등의 화재안전기술기준(NFTC 304) 제정 전문 1부.  끝.
비상조명등의화재안전기술기준(NFTC 304)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제3호라
목과마목에따른비상조명등및휴대용비상조명등의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라피난구조설비인비상조명등및휴대용비상조명등의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「비상조명등의화재안전성능기준
(NFPC 304)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할비상조명등의배관배선등의공사가
현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위안에서이
기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「비상조명등의화재안전기준(NFSC 304)」에적합하게설치및관
리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에의한다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "비상조명등"이란화재발생등에따른정전시안전하고원활한피난활동을할수있도록거
실및피난통로등에설치되어자동점등되는조명등을말한다.
1.7.1.2 "휴대용비상조명등"이란화재발생등으로정전시안전하고원활한피난을위하여피난자가
휴대할수있는조명등을말한다.
2. 기술기준
2.1 비상조명등의설치기준
2.1.1 비상조명등은다음각기준에따라설치해야한다.
2.1.1.1 특정소방대상물의각거실과그로부터지상에이르는복도·계단및그밖의통로에설치할
것
2.1.1.2 조도는비상조명등이설치된장소의각부분의바닥에서1 ㏓이상이되도록할것
2.1.1.3 예비전원을내장하는비상조명등에는평상시점등여부를확인할수있는점검스위치를설치
하고해당조명등을유효하게작동시킬수있는용량의축전지와예비전원충전장치를내장할것
2.1.1.4 예비전원을내장하지않은비상조명등의비상전원은자가발전설비, 축전지설비또는전기저장
장치(외부전기에너지를저장해두었다가필요한때전기를공급하는장치)를다음의기준에따라설
치해야한다.
2.1.1.4.1 점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.1.1.4.2 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전력을공급받
을수있도록할것
2.1.1.4.3 비상전원의설치장소는다른장소와방화구획할것. 이경우그장소에는비상전원의공급
에필요한기구나설비외의것(열병합발전설비에필요한기구나설비는제외한다)을두어서는아니
된다.
2.1.1.4.4 비상전원을실내에설치하는때에는그실내에비상조명등을설치할것
2.1.1.5 2.1.1.3와2.1.1.4에따른예비전원과비상전원은비상조명등을20분이상유효하게작동시킬
수있는용량으로할것. 다만, 다음의특정소방대상물의경우에는그부분에서피난층에이르는부
분의비상조명등을60분이상유효하게작동시킬수있는용량으로해야한다.
2.1.1.5.1 지하층을제외한층수가11층이상의층
2.1.1.5.2 지하층또는무창층으로서용도가도매시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사또는지하
상가
2.1.1.6 영별표5 제15호비상조명등의설치면제요건에서"그유도등의유효범위"란유도등의조도
가바닥에서1 ㏓이상이되는부분을말한다.
2.1.2 휴대용비상조명등은다음의기준에적합해야한다.
2.1.2.1 다음각기준의장소에설치할것
2.1.2.1.1 숙박시설또는다중이용업소에는객실또는영업장안의구획된실마다잘보이는곳(외부
에설치시출입문손잡이로부터1 m 이내부분)에1개이상설치
2.1.2.1.2 「유통산업발전법」제2조제3호에따른대규모점포(지하상가및지하역사는제외한다)와영
화상영관에는보행거리50 m 이내마다3개이상설치
2.1.2.1.3 지하상가및지하역사에는보행거리25 m 이내마다3개이상설치
2.1.2.2 설치높이는바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의높이에설치할것
2.1.2.3 어둠속에서위치를확인할수있도록할것
2.1.2.4 사용시자동으로점등되는구조일것
2.1.2.5 외함은난연성능이있을것
2.1.2.6 건전지를사용하는경우에는방전방지조치를해야하고, 충전식배터리의경우에는상시충
전되도록할것
2.1.2.7 건전지및충전식배터리의용량은20분이상유효하게사용할수있는것으로할것
2.2 비상조명등의제외
2.2.1 다음의어느하나에해당하는경우에는비상조명등을설치하지않을수있다.
2.2.1.1 거실의각부분으로부터하나의출입구에이르는보행거리가15 m 이내인부분
2.2.1.2 의원·경기장·공동주택·의료시설·학교의거실
◉소방청공고제2022-228호
　「피난기구의 화재안전기술기준(NFTC 301)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
피난기구의 화재안전기술기준(NFTC 301) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0557)
붙임  피난기구의 화재안전기술기준(NFTC 301) 제정 전문 1부.  끝.
피난기구의화재안전기술기준(NFTC 301)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제3호가
목및「다중이용업소의안전관리에관한특별법시행령」별표1 제1호다목1)에따른피난기구의설
치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라피난기구의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「피난기구의화재안전성능기준(N
FPC 301)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할피난기구의공사가현저하게곤란하다
고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서이기준의일부를적용하
지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「피난기구의화재안전기준(NFSC 301)」에적합하게설치및관리
되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 피난기구의종류
1.7.1 영제3조에따른별표1 제3호가목5)에서"그밖에화재안전기준으로정하는것"이란미끄럼대·
피난교·피난용트랩·간이완강기·공기안전매트·다수인피난장비·승강식피난기등을말한다.
1.8 용어의정의
1.8.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.8.1.1 "완강기"란사용자의몸무게에따라자동적으로내려올수있는기구중사용자가교대하여
연속적으로사용할수있는것을말한다.
1.8.1.2 "간이완강기"란사용자의몸무게에따라자동적으로내려올수있는기구중사용자가연속
적으로사용할수없는것을말한다.
1.8.1.3 "공기안전매트"란화재발생시사람이건축물내에서외부로긴급히뛰어내릴때충격을흡
수하여안전하게지상에도달할수있도록포지에공기등을주입하는구조로되어있는것을말한
다.
1.8.1.4 "구조대"란포지등을사용하여자루형태로만든것으로서화재시사용자가그내부에들어
가서내려옴으로써대피할수있는것을말한다.
1.8.1.5 "승강식피난기"란사용자의몸무게에의하여자동으로하강하고내려서면스스로상승하여
연속적으로사용할수있는무동력승강식기기를말한다.
1.8.1.6 "하향식피난구용내림식사다리"란하향식피난구해치에격납하여보관하고사용시에는사
다리등이소방대상물과접촉되지않는내림식사다리를말한다.
1.8.1.7 "피난사다리"란화재시긴급대피를위해사용하는사다리를말한다.
1.8.1.8 "다수인피난장비"란화재시2인이상의피난자가동시에해당층에서지상또는피난층으로
하강하는피난기구를말한다.
1.8.1.9 "미끄럼대"란사용자가미끄럼식으로신속하게지상또는피난층으로이동할수있는피난기
구를말한다.
1.8.1.10 "피난교"란인접건축물또는피난층과연결된다리형태의피난기구를말한다.
1.8.1.11 "피난용트랩"이란화재층과직상층을연결하는계단형태의피난기구를말한다.
2. 기술기준
2.1 적응성및설치개수등
2.1.1 피난기구는표2.1.1에따라특정소방대상물의설치장소별로그에적응하는종류의것으로설치
해야한다.
표2.1.1 설치장소별피난기구의적응성
층별
설치장소별
1층
2층
3층
4층이상
10층이하
1. 노유자시설
ㆍ미끄럼대
ㆍ구조대
ㆍ피난교
ㆍ다수인피난장비
ㆍ승강식피난기
ㆍ미끄럼대
ㆍ구조대
ㆍ피난교
ㆍ다수인피난장비
ㆍ승강식피난기
ㆍ미끄럼대
ㆍ구조대
ㆍ피난교
ㆍ다수인피난장비
ㆍ승강식피난기
ㆍ구조대1)
ㆍ피난교
ㆍ다수인피난장비
ㆍ승강식피난기
2. 의료시설ㆍ근린생활시
설중입원실이있는의
원ㆍ접골원ㆍ조산원
ㆍ미끄럼대
ㆍ구조대
ㆍ피난교
ㆍ피난용트랩
ㆍ다수인피난장비
ㆍ승강식피난기
ㆍ구조대
ㆍ피난교
ㆍ피난용트랩
ㆍ다수인피난장비
ㆍ승강식피난기
3. 「다중이용업소의안
전관리에
관한
특별법
시행령」제2조에
따른
다중이용업소로서
영업
장의위치가4층이하인
다중이용업소
ㆍ미끄럼대
ㆍ피난사다리
ㆍ구조대
ㆍ완강기
ㆍ다수인피난장비
ㆍ승강식피난기
ㆍ미끄럼대
ㆍ피난사다리
ㆍ구조대
ㆍ완강기
ㆍ다수인피난장비
ㆍ승강식피난기
ㆍ미끄럼대
ㆍ피난사다리
ㆍ구조대
ㆍ완강기
ㆍ다수인피난장비
ㆍ승강식피난기
4. 그밖의것
ㆍ미끄럼대
ㆍ피난사다리
ㆍ구조대
ㆍ완강기
ㆍ피난교
ㆍ피난용트랩
ㆍ간이완강기2)
ㆍ공기안전매트3)
ㆍ다수인피난장비
ㆍ승강식피난기
ㆍ피난사다리
ㆍ구조대
ㆍ완강기
ㆍ피난교
ㆍ간이완강기2)
ㆍ공기안전매트3)
ㆍ다수인피난장비
ㆍ승강식피난기
[비고]
1) 구조대의적응성은장애인관련시설로서주된사용자중스스로피난이불가한자가있는경우제4조제2
항제4호에따라추가로설치하는경우에한한다.
2), 3) 간이완강기의적응성은제4조제2항제2호에따라숙박시설의3층이상에있는객실에, 공기안전매트의
적응성은제4조제2항제3호에따라공동주택(「공동주택관리법」제2조제1항제2호가목부터라목까지중어느
하나에해당하는공동주택)에추가로설치하는경우에한한다.
2.1.2 피난기구는다음의기준에따른개수이상을설치해야한다.
2.1.2.1 층마다설치하되, 숙박시설·노유자시설및의료시설로사용되는층에있어서는그층의바닥
면적500 ㎡마다, 위락시설·문화집회및운동시설·판매시설로사용되는층또는복합용도의층(하나의
층이영별표2 제1호내지제4호또는제8호내지제18호중2 이상의용도로사용되는층을말한
다)에있어서는그층의바닥면적800 ㎡마다, 계단실형아파트에있어서는각세대마다, 그밖의용
도의층에있어서는그층의바닥면적1,000 ㎡마다1개이상설치할것
2.1.2.2 2.1.2.1에따라설치한피난기구외에숙박시설(휴양콘도미니엄을제외한다)의경우에는추가
로객실마다완강기또는2 이상의간이완강기를설치할것
2.1.2.3 2.1.2.1에따라설치한피난기구외에공동주택(「공동주택관리법」제2조제1항제2호가목부터
라목까지중어느하나에해당하는공동주택에한한다)의경우에는하나의관리주체가관리하는공동
주택구역마다공기안전매트1개이상을추가로설치할것. 다만, 옥상으로피난이가능하거나인접
세대로피난할수있는구조인경우에는추가로설치하지않을수있다.
2.1.2.4 2.1.2.1에따라설치한피난기구외에4층이상의층에설치된노유자시설중장애인관련시
설로서주된사용자중스스로피난이불가한자가있는경우에는층마다구조대를1개이상추가로
설치할것
2.1.3 피난기구는다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.3.1 피난기구는계단·피난구기타피난시설로부터적당한거리에있는안전한구조로된피난또
는소화활동상유효한개구부(가로0.5 m 이상세로1 m 이상인것을말한다. 이경우개구부하단
이바닥에서1.2 m 이상이면발판등을설치하여야하고, 밀폐된창문은쉽게파괴할수있는파괴장
치를비치해야한다)에고정하여설치하거나필요한때에신속하고유효하게설치할수있는상태에
둘것
2.1.3.2 피난기구를설치하는개구부는서로동일직선상이아닌위치에있을것. 다만, 피난교·피난용
트랩·간이완강기·아파트에설치되는피난기구(다수인피난장비는제외한다) 기타피난상지장이없
는것에있어서는그렇지않다.
2.1.3.3 피난기구는특정소방대상물의기둥·바닥·보기타구조상견고한부분에볼트조임·매입·용접
기타의방법으로견고하게부착할것
2.1.3.4 4층이상의층에피난사다리(하향식피난구용내림식사다리는제외한다)를설치하는경우에는
금속성고정사다리를설치하고, 당해고정사다리에는쉽게피난할수있는구조의노대를설치할것
2.1.3.5 완강기는강하시로프가건축물또는구조물등과접촉하여손상되지않도록하고, 로프의
길이는부착위치에서지면또는기타피난상유효한착지면까지의길이로할것
2.1.3.6 미끄럼대는안전한강하속도를유지하도록하고, 전락방지를위한안전조치를할것
2.1.3.7 구조대의길이는피난상지장이없고안정한강하속도를유지할수있는길이로할것
2.1.3.8 다수인피난장비는다음의기준에적합하게설치할것
2.1.3.8.1 피난에용이하고안전하게하강할수있는장소에적재하중을충분히견딜수있도록「건
축물의구조기준등에관한규칙」제3조에서정하는구조안전의확인을받아견고하게설치할것
2.1.3.8.2 다수인피난장비보관실(이하"보관실"이라한다)은건물외측보다돌출되지아니하고, 빗물·
먼지등으로부터장비를보호할수있는구조일것
2.1.3.8.3 사용시에보관실외측문이먼저열리고탑승기가외측으로자동으로전개될것
2.1.3.8.4 하강시에탑승기가건물외벽이나돌출물에충돌하지않도록설치할것
2.1.3.8.5 상·하층에설치할경우에는탑승기의하강경로가중첩되지않도록할것
2.1.3.8.6 하강시에는안전하고일정한속도를유지하도록하고전복, 흔들림, 경로이탈방지를위한
안전조치를할것
2.1.3.8.7 보관실의문에는오작동방지조치를하고, 문개방시에는해당특정소방대상물에설치된
경보설비와연동하여유효한경보음을발하도록할것
2.1.3.8.8 피난층에는해당층에설치된피난기구가착지에지장이없도록충분한공간을확보할것
2.1.3.8.9 한국소방산업기술원또는법제46조제1항에따라성능시험기관으로지정받은기관에서그
성능을검증받은것으로설치할것
2.1.3.9 승강식피난기및하향식피난구용내림식사다리는다음의기준에적합하게설치할것
2.1.3.9.1 승강식피난기및하향식피난구용내림식사다리는설치경로가설치층에서피난층까지연
계될수있는구조로설치할것. 다만, 건축물의구조및설치여건상불가피한경우에는그렇지않
다.
2.1.3.9.2 대피실의면적은2 ㎡(2세대이상일경우에는3 ㎡) 이상으로하고, 「건축법시행령」제4
6조제4항각호의규정에적합하여야하며하강구(개구부) 규격은직경60 ㎝이상일것. 다만, 외기
와개방된장소에는그렇지않다.
2.1.3.9.3 하강구내측에는기구의연결금속구등이없어야하며전개된피난기구는하강구수평투
영면적공간내의범위를침범하지않는구조이어야할것. 다만, 직경60 ㎝크기의범위를벗어난
경우이거나, 직하층의바닥면으로부터높이50 ㎝이하의범위는제외한다.
2.1.3.9.4 대피실의출입문은60분+ 방화문또는60분방화문으로설치하고, 피난방향에서식별할수
있는위치에"대피실" 표지판을부착할것. 다만, 외기와개방된장소에는그렇지않다.
2.1.3.9.5 착지점과하강구는상호수평거리15 ㎝이상의간격을둘것
2.1.3.9.6 대피실내에는비상조명등을설치할것
2.1.3.9.7 대피실에는층의위치표시와피난기구사용설명서및주의사항표지판을부착할것
2.1.3.9.8 대피실출입문이개방되거나, 피난기구작동시해당층및직하층거실에설치된표시등및
경보장치가작동되고, 감시제어반에서는피난기구의작동을확인할수있어야할것
2.1.3.9.9 사용시기울거나흔들리지않도록설치할것
2.1.3.9.10 승강식피난기는한국소방산업기술원또는법제46조제1항에따라성능시험기관으로지정
받은기관에서그성능을검증받은것으로설치할것
2.1.4 피난기구를설치한장소에는가까운곳의보기쉬운곳에피난기구의위치를표시하는발광식
또는축광식표지와그사용방법을표시한표지(외국어및그림병기)를부착하되, 축광식표지는소방
청장이정하여고시한「축광표지의성능인증및제품검사의기술기준」에적합하여야한다. 다만,
방사성물질을사용하는위치표지는쉽게파괴되지않는재질로처리할것
2.2 설치제외
2.2.1 영별표5 제14호피난구조설비의설치면제요건의규정에따라다음의어느하나에해당하는
특정소방대상물또는그부분에는피난기구를설치하지않을수있다. 다만, 2.1.2.2에따라숙박시설
(휴양콘도미니엄을제외한다)에설치되는완강기및간이완강기의경우에는그렇지않다.
2.2.1.1 다음의기준에적합한층
2.2.1.1.1 주요구조부가내화구조로되어있어야할것
2.2.1.1.2 실내의면하는부분의마감이불연재료·준불연재료또는난연재료로되어있고방화구획이
「건축법시행령」제46조의규정에적합하게구획되어있어야할것
2.2.1.1.3 거실의각부분으로부터직접복도로쉽게통할수있어야할것
2.2.1.1.4 복도에2 이상의피난계단또는특별피난계단이「건축법시행령」제35조에적합하게설
치되어있어야할것
2.2.1.1.5 복도의어느부분에서도2 이상의방향으로각각다른계단에도달할수있어야할것
2.2.1.2 다음의기준에적합한특정소방대상물중그옥상의직하층또는최상층(문화및집회시설,
운동시설또는판매시설을제외한다)
2.2.1.2.1 주요구조부가내화구조로되어있어야할것
2.2.1.2.2 옥상의면적이1,500 ㎡이상이어야할것
2.2.1.2.3 옥상으로쉽게통할수있는창또는출입구가설치되어있어야할것
2.2.1.2.4 옥상이소방사다리차가쉽게통행할수있는도로(폭6 m 이상의것을말한다. 이하같다)
또는공지(공원또는광장등을말한다. 이하같다) 에면하여설치되어있거나옥상으로부터피난층
또는지상으로통하는2 이상의피난계단또는특별피난계단이「건축법시행령」제35조의규정에
적합하게설치되어있어야할것
2.2.1.3 주요구조부가내화구조이고지하층을제외한층수가4층이하이며소방사다리차가쉽게통행
할수있는도로또는공지에면하는부분에영제2조제1호각목의기준에적합한개구부가2 이상
설치되어있는층(문화집회및운동시설·판매시설및영업시설또는노유자시설의용도로사용되는
층으로서그층의바닥면적이1,000 ㎡이상인것을제외한다)
2.2.1.4 갓복도식아파트또는「건축법시행령」제46조제5항에해당하는구조또는시설을설치하여
인접(수평또는수직)세대로피난할수있는아파트
2.2.1.5 주요구조부가내화구조로서거실의각부분으로직접복도로피난할수있는학교(강의실용
도로사용되는층에한한다)
2.2.1.6 무인공장또는자동창고로서사람의출입이금지된장소(관리를위하여일시적으로출입하는
장소를포함한다)
2.2.1.7 건축물의옥상부분으로서거실에해당하지아니하고「건축법시행령」제119조제1항제9호에
해당하여층수로산정된층으로사람이근무하거나거주하지않는장소
2.3 피난기구설치의감소
2.3.1 피난기구를설치하여야할특정소방대상물중다음의기준에적합한층에는2.1.2에따른피난기
구의2분의1을감소할수있다. 이경우설치하여야할피난기구의수에있어서소수점이하의수는
1로한다.
2.3.1.1 주요구조부가내화구조로되어있을것
2.3.1.2 직통계단인피난계단또는특별피난계단이2 이상설치되어있을것
2.3.2 피난기구를설치해야할소방대상물중주요구조부가내화구조이고다음의기준에적합한건널
복도가설치되어있는층에는2.1.2에따른피난기구의수에서해당건널복도의수의2배의수를뺀
수로한다.
2.3.2.1 내화구조또는철골조로되어있을것
2.3.2.2 건널복도양단의출입구에자동폐쇄장치를한60분+ 방화문또는60분방화문(방화셔터를
제외한다)이설치되어있을것
2.3.2.3 피난·통행또는운반의전용용도일것
2.3.3 피난기구를설치하여야할특정소방대상물중다음의기준에적합한노대가설치된거실의바
닥면적은2.1.2에따른피난기구의설치개수산정을위한바닥면적에서이를제외한다.
2.3.3.1 노대를포함한특정소방대상물의주요구조부가내화구조일것
2.3.3.2 노대가거실의외기에면하는부분에피난상유효하게설치되어있어야할것
2.3.3.3 노대가소방사다리차가쉽게통행할수있는도로또는공지에면하여설치되어있거나, 거실
◉소방청공고제2022-224호
　「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203)」 제정 전문을 다음과 같이 
공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0557)
붙임  자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재안전기술기준(NFTC 203) 제정 전문 1부.  끝.
자동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제2호다
목과라목에따른자동화재탐지설비와시각경보장치의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라경보설비인자동화재탐지설비및시각경보장치의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「자동화재탐지설비및시각경보장
치의화재안전성능기준(NFPC 203)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.3.2 특정소방대상물의경보방식[소방청고시제2022-10호, 2022. 5. 9., 일부개정]
2.5.1.2에따른기준은발령후9개월이경과한날부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할자동화재탐지설비의배관배선등의
공사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위안에
서이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「자동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기준(NFSC 203)」
에적합하게설치및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에의한다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "경계구역"이란특정소방대상물중화재신호를발신하고그신호를수신및유효하게제어할
수있는구역을말한다.
1.7.1.2 "수신기"란감지기나발신기에서발하는화재신호를직접수신하거나중계기를통하여수신
하여화재의발생을표시및경보하여주는장치를말한다.
1.7.1.3 "중계기"란감지기·발신기또는전기적인접점등의작동에따른신호를받아이를수신기에
전송하는장치를말한다.
1.7.1.4 "감지기"란화재시발생하는열, 연기, 불꽃또는연소생성물을자동적으로감지하여수신기
에화재신호등을발신하는장치를말한다.
1.7.1.5 "발신기"란수동누름버턴등의작동으로화재신호를수신기에발신하는장치를말한다.
1.7.1.6 "시각경보장치"란자동화재탐지설비에서발하는화재신호를시각경보기에전달하여청각장애
인에게점멸형태의시각경보를하는것을말한다.
1.7.1.7 "거실"이란거주·집무·작업·집회·오락그밖에이와유사한목적을위하여사용하는실을말
한다.
1.7.2 "신호처리방식"은화재신호및상태신호등(이하"화재신호등"이라한다)을송수신하는방식으
로서다음의방식을말한다.
1.7.2.1 "유선식"은화재신호등을배선으로송·수신하는방식
1.7.2.2 "무선식"은화재신호등을전파에의해송·수신하는방식
1.7.2.3 "유·무선식"은유선식과무선식을겸용으로사용하는방식
2. 기술기준
2.1 경계구역
2.1.1 자동화재탐지설비의경계구역은다음의기준에따라설정해야한다. 다만, 감지기의형식승인
시감지거리, 감지면적등에대한성능을별도로인정받은경우에는그성능인정범위를경계구역으로
할수있다.
2.1.1.1 하나의경계구역이2 이상의건축물에미치지않도록할것
2.1.1.2 하나의경계구역이2 이상의층에미치지않도록할것. 다만, 500 ㎡이하의범위안에서는
2개의층을하나의경계구역으로할수있다.
2.1.1.3 하나의경계구역의면적은600 ㎡이하로하고한변의길이는50 m 이하로할것. 다만, 해
당특정소방대상물의주된출입구에서그내부전체가보이는것에있어서는한변의길이가50 m의
범위내에서1,000 ㎡이하로할수있다.
2.1.2 계단(직통계단외의것에있어서는떨어져있는상하계단의상호간의수평거리가5 m 이하
로서서로간에구획되지아니한것에한한다. 이하같다)·경사로(에스컬레이터경사로포함)·엘리베이
터승강로(권상기실이있는경우에는권상기실)·린넨슈트·파이프피트및덕트기타이와유사한부
분에대하여는별도로경계구역을설정하되, 하나의경계구역은높이45 m 이하(계단및경사로에
한한다)로하고, 지하층의계단및경사로(지하층의층수가한개층일경우는제외한다)는별도로하
나의경계구역으로해야한다.
2.1.3 외기에면하여상시개방된부분이있는차고·주차장·창고등에있어서는외기에면하는각부
분으로부터5 m 미만의범위안에있는부분은경계구역의면적에산입하지않는다.
2.1.4 스프링클러설비·물분무등소화설비또는제연설비의화재감지장치로서화재감지기를설치한경
우의경계구역은해당소화설비의방호구역또는제연구역과동일하게설정할수있다.
2.2 수신기
2.2.1 자동화재탐지설비의수신기는다음의기준에적합한것으로설치해야한다.
2.2.1.1 해당특정소방대상물의경계구역을각각표시할수있는회선수이상의수신기를설치할것
2.2.1.2 해당특정소방대상물에가스누설탐지설비가설치된경우에는가스누설탐지설비로부터가스누
설신호를수신하여가스누설경보를할수있는수신기를설치할것(가스누설탐지설비의수신부를별
도로설치한경우에는제외한다)
2.2.2 자동화재탐지설비의수신기는특정소방대상물또는그부분이지하층·무창층등으로서환기가
잘되지아니하거나실내면적이40 ㎡미만인장소, 감지기의부착면과실내바닥과의거리가2.3 m
이하인장소로서일시적으로발생한열·연기또는먼지등으로인하여감지기가화재신호를발신할
우려가있는때에는축적기능등이있는것(축적형감지기가설치된장소에는감지기회로의감시전류
를단속적으로차단시켜화재를판단하는방식외의것을말한다)으로설치해야한다. 다만, 2.4.1 단
서에따른감지기를설치한경우에는그렇지않다.
2.2.3 수신기는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.3.1 수위실등상시사람이근무하는장소에설치할것. 다만, 사람이상시근무하는장소가없는
경우에는관계인이쉽게접근할수있고관리가용이한장소에설치할수있다.
2.2.3.2 수신기가설치된장소에는경계구역일람도를비치할것. 다만, 모든수신기와연결되어각
수신기의상황을감시하고제어할수있는수신기(이하"주수신기"라한다)를설치하는경우에는주
수신기를제외한기타수신기는그렇지않다.
2.2.3.3 수신기의음향기구는그음량및음색이다른기기의소음등과명확히구별될수있는것으
로할것
2.2.3.4 수신기는감지기·중계기또는발신기가작동하는경계구역을표시할수있는것으로할것
2.2.3.5 화재·가스전기등에대한종합방재반을설치한경우에는해당조작반에수신기의작동과연
동하여감지기·중계기또는발신기가작동하는경계구역을표시할수있는것으로할것
2.2.3.6 하나의경계구역은하나의표시등또는하나의문자로표시되도록할것
2.2.3.7 수신기의조작스위치는바닥으로부터의높이가0.8 m 이상1.5 m 이하인장소에설치할것
2.2.3.8 하나의특정소방대상물에2 이상의수신기를설치하는경우에는수신기를상호간연동하여
화재발생상황을각수신기마다확인할수있도록할것
2.2.3.9 화재로인하여하나의층의지구음향장치또는배선이단락되어도다른층의화재통보에지
장이없도록각층배선상에유효한조치를할것
2.3 중계기
2.3.1 자동화재탐지설비의중계기는다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.1.1 수신기에서직접감지기회로의도통시험을하지않는것에있어서는수신기와감지기사이에
설치할것
2.3.1.2 조작및점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는장소에
설치할것
2.3.1.3 수신기에따라감시되지않는배선을통하여전력을공급받는것에있어서는전원입력측의
배선에과전류차단기를설치하고해당전원의정전이즉시수신기에표시되는것으로하며, 상용전원
및예비전원의시험을할수있도록할것
2.4 감지기
2.4.1 자동화재탐지설비의감지기는부착높이에따라다음표2.4.1에따른감지기를설치해야한다.
다만, 지하층·무창층등으로서환기가잘되지아니하거나실내면적이40 ㎡미만인장소, 감지기의부
착면과실내바닥과의거리가2.3 m 이하인곳으로서일시적으로발생한열·연기또는먼지등으로
인하여화재신호를발신할우려가있는장소(2.2.2 본문에따른수신기를설치한장소를제외한다)에
는다음의기준에서정한감지기중적응성이있는감지기를설치해야한다.
(1) 불꽃감지기
(2) 정온식감지선형감지기
(3) 분포형감지기
(4) 복합형감지기
(5) 광전식분리형감지기
(6) 아날로그방식의감지기
(7) 다신호방식의감지기
(8) 축적방식의감지기
표2.4.1 부착높이에따른감지기의종류
부착높이
감지기의종류
4 m 미만
차동식(스포트형, 분포형)
보상식스포트형
정온식(스포트형, 감지선형)
이온화식또는광전식(스포트형, 분리형, 공기흡입형)
열복합형
연기복합형
열연기복합형
불꽃감지기
4 m 이상8 m 미만
차동식(스포트형, 분포형)
보상식스포트형
정온식(스포트형, 감지선형) 특종또는1종
이온화식1종또는2종
광전식(스포트형, 분리형, 공기흡입형) 1종또는2종
열복합형
연기복합형
2.4.2 다음의장소에는연기감지기를설치해야한다. 다만, 교차회로방식에따른감지기가설치된장
소또는2.4.1 단서에따른감지기가설치된장소에는그렇지않다.
2.4.2.1 계단·경사로및에스컬레이터경사로
2.4.2.2 복도(30 m 미만의것을제외한다)
2.4.2.3 엘리베이터승강로(권상기실이있는경우에는권상기실)·린넨슈트·파이프피트및덕트기타
이와유사한장소
2.4.2.4 천장또는반자의높이가15 m 이상20 m 미만의장소
2.4.2.5 다음의어느하나에해당하는특정소방대상물의취침·숙박·입원등이와유사한용도로사용
되는거실
(1) 공동주택·오피스텔·숙박시설·노유자시설·수련시설
(2) 교육연구시설중합숙소
(3) 의료시설, 근린생활시설중입원실이있는의원·조산원
(4) 교정및군사시설
(5) 근린생활시설중고시원
2.4.3 감지기는다음의기준에따라설치해야한다. 다만, 교차회로방식에사용되는감지기, 급속한
연소확대가우려되는장소에사용되는감지기및축적기능이있는수신기에연결하여사용하는감
지기는축적기능이없는것으로설치해야한다.
부착높이
감지기의종류
열연기복합형
불꽃감지기
8 m 이상15 m 미만
차동식분포형
이온화식1종또는2종
광전식(스포트형, 분리형, 공기흡입형) 1종또는2종
연기복합형
불꽃감지기
15 m 이상20 m 미만
이온화식1종
광전식(스포트형, 분리형, 공기흡입형) 1종
연기복합형
불꽃감지기
20 m 이상
불꽃감지기
광전식(분리형, 공기흡입형)중아날로그방식
[비고] 1. 감지기별부착높이등에대하여별도로형식승인을받은경우에는
그성능인정범위내에서사용할수있다.
2. 부착높이20 m 이상에설치되는광전식중아날로그방식의감지기는공칭
감지농도하한값이감광율5 %/m 미만인것으로한다.
2.4.3.1 감지기(차동식분포형의것을제외한다)는실내로의공기유입구로부터1.5 m 이상떨어진위
치에설치할것
2.4.3.2 감지기는천장또는반자의옥내에면하는부분에설치할것
2.4.3.3 보상식스포트형감지기는정온점이감지기주위의평상시최고온도보다20 ℃이상높은것으
로설치할것
2.4.3.4 정온식감지기는주방·보일러실등으로서다량의화기를취급하는장소에설치하되, 공칭작동
온도가최고주위온도보다20 ℃이상높은것으로설치할것
2.4.3.5 차동식스포트형·보상식스포트형및정온식스포트형감지기는그부착높이및특정소방대상
물에따라다음표2.4.3.5에따른바닥면적마다1개이상을설치할것
표2.4.3.5 부착높이및특정소방대상물의구분에따른차동식·보상식·정온식스포트형감지기의종류
부착높이및
특정소방대상물의구분
감지기의종류(단위: ㎡)
차동식스포트형
보상식스포트형
정온식스포트형
1종
2종
1종
2종
특종
1종
2종
4m 미만
주요구조부가내화구조로된
특정소방대상물또는그부분
90
70
90
70
70
60
20
기타구조의특정소방대상물
또는그부분
50
40
50
40
40
30
15
4m 이상8m 미만
주요구조부가내화구조로된
특정소방대상물또는그부분
45
35
45
35
35
30
-
기타구조의특정소방대상물
또는그부분
30
25
30
25
25
15
-
2.4.3.6 스포트형감지기는45° 이상경사되지않도록부착할것
2.4.3.7 공기관식차동식분포형감지기는다음의기준에따를것
2.4.3.7.1 공기관의노출부분은감지구역마다20 m 이상이되도록할것
2.4.3.7.2 공기관과감지구역의각변과의수평거리는1.5 m 이하가되도록하고, 공기관상호간의
거리는6 m(주요구조부가내화구조로된특정소방대상물또는그부분에있어서는9 m) 이하가되
도록할것
2.4.3.7.3 공기관은도중에서분기하지않도록할것
2.4.3.7.4 하나의검출부분에접속하는공기관의길이는100 m 이하로할것
2.4.3.7.5 검출부는5° 이상경사되지않도록부착할것
2.4.3.7.6 검출부는바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의위치에설치할것
2.4.3.8 열전대식차동식분포형감지기는다음의기준에따를것
2.4.3.8.1 열전대부는감지구역의바닥면적18 ㎡(주요구조부가내화구조로된특정소방대상물에있어
서는22 ㎡)마다1개이상으로할것. 다만, 바닥면적이72 ㎡(주요구조부가내화구조로된특정소방
대상물에있어서는88 ㎡) 이하인특정소방대상물에있어서는4개이상으로해야한다.
2.4.3.8.2 하나의검출부에접속하는열전대부는20개이하로할것. 다만, 각각의열전대부에대한작
동여부를검출부에서표시할수있는것(주소형)은형식승인받은성능인정범위내의수량으로설치
할수있다.
2.4.3.9 열반도체식차동식분포형감지기는다음의기준에따를것
2.4.3.9.1 감지부는그부착높이및특정소방대상물에따라다음표2.4.3.9.1에따른바닥면적마다1
개이상으로할것. 다만, 바닥면적이다음표2.4.3.9.1에따른면적의2배이하인경우에는2개(부착
높이가8 m 미만이고, 바닥면적이다음표2.4.3.9.1에따른면적이하인경우에는1개) 이상으로해
야한다.
표2.4.3.9.1 부착높이및특정소방대상물의구분에따른열반도체식차동식분포형감지기의종류
부착높이및특정소방대상물의구분
감지기의종류(단위: ㎡)
1종
2종
8 m 미만
주요구조부를내화구조로한
소방대상물또는그부분
65
36
기타구조의소방대상물또는
그부분
40
23
8 m 이상15 m 미만
주요구조부가내화구조로된
소방대상물또는그부분
50
36
기타구조의소방대상물또는
그부분
30
23
2.4.3.9.2 하나의검출부에접속하는감지부는2개이상15개이하가되도록할것. 다만, 각각의감지
부에대한작동여부를검출기에서표시할수있는것(주소형)은형식승인받은성능인정범위내의
수량으로설치할수있다.
2.4.3.10 연기감지기는다음의기준에따라설치할것
2.4.3.10.1 연감지기의부착높이에따라다음표2.4.3.10.1에따른바닥면적마다1개이상으로할것
표2.4.3.10.1 부착높이에따른연기감지기의종류
부착높이
감지기의종류(단위: ㎡)
1종및2종
3종
4 m 미만
150
50
4 m 이상20 m 미만
75
-
2.4.3.10.2 감지기는복도및통로에있어서는보행거리30 m(3종에있어서는20 m)마다, 계단및경
사로에있어서는수직거리15 m(3종에있어서는10 m)마다1개이상으로할것
2.4.3.10.3 천장또는반자가낮은실내또는좁은실내에있어서는출입구의가까운부분에설치할
것
2.4.3.10.4 천장또는반자부근에배기구가있는경우에는그부근에설치할것
2.4.3.10.5 감지기는벽또는보로부터0.6 m 이상떨어진곳에설치할것
2.4.3.11 열복합형감지기의설치에관하여는2.4.3.3 및2.4.3.9를, 연기복합형감지기의설치에관하여는
2.4.3.10을, 열연기복합형감지기의설치에관하여는2.4.3.5 및2.4.3.10.2 또는2.4.3.10.5를준용하여설
치할것
2.4.3.12 정온식감지선형감지기는다음의기준에따라설치할것
2.4.3.12.1 보조선이나고정금구를사용하여감지선이늘어지지않도록설치할것
2.4.3.12.2 단자부와마감고정금구와의
설치간격은10 ㎝이내로설치할것
2.4.3.12.3 감지선형감지기의굴곡반경은5 ㎝이상으로할것
2.4.3.12.4 감지기와감지구역의각부분과의수평거리가내화구조의경우1종4.5 m 이하, 2종3 m
이하로할것. 기타구조의경우1종3 m 이하, 2종1 m 이하로할것
2.4.3.12.5 케이블트레이에감지기를설치하는경우에는케이블트레이받침대에마감금구를사용하여
설치할것
2.4.3.12.6 창고의천장등에지지물이적당하지않은장소에서는보조선을설치하고그보조선에설
치할것
2.4.3.12.7 분전반내부에설치하는경우접착제를이용하여돌기를바닥에고정시키고그곳에감지
기를설치할것
2.4.3.12.8 그밖의설치방법은형식승인내용에따르며형식승인사항이아닌것은제조사의시방서
에따라설치할것
2.4.3.13 불꽃감지기는다음의기준에따라설치할것
2.4.3.13.1 공칭감시거리및공칭시야각은형식승인내용에따를것
2.4.3.13.2 감지기는공칭감시거리와공칭시야각을기준으로감시구역이모두포용될수있도록설치
할것
2.4.3.13.3 감지기는화재감지를유효하게감지할수있는모서리또는벽등에설치할것
2.4.3.13.4 감지기를천장에설치하는경우에는감지기는바닥을향하여설치할것
2.4.3.13.5 수분이많이발생할우려가있는장소에는방수형으로설치할것
2.4.3.13.6 그밖의설치기준은형식승인내용에따르며형식승인사항이아닌것은제조사의시방서
에따라설치할것
2.4.3.14 아날로그방식의감지기는공칭감지온도범위및공칭감지농도범위에적합한장소에, 다신호방
식의감지기는화재신호를발신하는감도에적합한장소에설치할것. 다만, 이기준에서정하지않
는설치방법에대하여는형식승인사항이나제조사의시방서에따라설치할수있다.
2.4.3.15 광전식분리형감지기는다음의기준에따라설치할것
2.4.3.15.1 감지기의수광면은햇빛을직접받지않도록설치할것
2.4.3.15.2 광축(송광면과수광면의중심을연결한선)은나란한벽으로부터0.6 m 이상이격하여설
치할것
2.4.3.15.3 감지기의송광부와수광부는설치된뒷벽으로부터1 m 이내의위치에설치할것
2.4.3.15.4 광축의높이는천장등(천장의실내에면한부분또는상층의바닥하부면을말한다) 높이
의80 % 이상일것
2.4.3.15.5 감지기의광축의길이는공칭감시거리범위이내일것
2.4.3.15.6 그밖의설치기준은형식승인내용에따르며형식승인사항이아닌것은제조사의시방서
에따라설치할것
2.4.4 2.4.3에도불구하고다음의장소에는각각광전식분리형감지기또는불꽂감지기를설치하거나
광전식공기흡입형감지기를설치할수있다.
2.4.4.1 화학공장·격납고·제련소등: 광전식분리형감지기또는불꽃감지기. 이경우각감지기의공칭
감시거리및공칭시야각등감지기의성능을고려해야한다.
2.4.4.2 전산실또는반도체공장등: 광전식공기흡입형감지기. 이경우설치장소·감지면적및공기흡
입관의이격거리등은형식승인내용에따르며형식승인사항이아닌것은제조사의시방에따라설
치해야한다.
2.4.5 다음의장소에는감지기를설치하지않을수있다.
2.4.5.1 천장또는반자의높이가20 m 이상인장소. 다만, 2.4.1 단서의감지기로서부착높이에따라
적응성이있는장소는제외한다.
2.4.5.2 헛간등외부와기류가통하는장소로서감지기에따라화재발생을유효하게감지할수없
는장소
2.4.5.3 부식성가스가체류하고있는장소