yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
2. 소화기구 및 자동소화장치 성능시험조사표
가. 설치상태 개요
□ 소화기구(소화기)                                                                    (4쪽 중 1쪽)

                         항           목                                     비      고

              [ ] 내화구조이고 불연ㆍ준불연 또는 난연내장재 사용
              [ ] 그 밖의 것
    건물 정보     ◦ 건물용도 :
              ◦ 바닥면적 합계 :                ㎡
              ◦ 감소 대체 소화설비 :

                           종별개수

                      할
                      로
                      겐
                      화
소                 이   합                                    층별 소화기          층별 필요
    층    용도   분   산   물                  강   기       합
화                 화              포       화                능력단위의 합          능력단위
              말       및                      타       계
기                 탄                      액
                  소   불
                      활
설                     성
치                     기
사                     체
항




        합 계

□ 소화기구(부속용도별 소화기구)
              [ ]보일러실ㆍ주방 등                               [ ]전기ㆍ통신 관련시설이 있는 장소
 부속용도의 종류     [ ]소량위험물 저장ㆍ취급 장소                          [ ]특수가연물 저장ㆍ취급 장소
              [ ]가연성가스 제조ㆍ저장ㆍ사용 장소

                           종별개수
                         자동소화장치
부
속                                             주
용         부       자                           방
도         속       동                      고    화
    층     용   소   확                                        층별 소화기          층별
별                     캐                  체    재      합    능력단위의 합        필요 능력단위
          도   화   산   비      가       분   에    용      계
소         명   기   소   닛      스       말   어
화                 화                           소
                      형                  로    화
기                 기                      졸
구                                             기
설
치
사
항

        합 계
                                                                210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                             - 4 -
□ 소화기구(간이소화용구)                                                          (4쪽 중 2쪽)

                      설치수량                           항       목
                                        기타                                비고
                       투척용   소공간용     (마른모래,
 종    류       에어로졸식                                설치장소     설치수량
                      소화용구   소화용구      팽창질석,
                                      팽창진주암)
      계
층




□ 자동소화장치
                               설치수량
                                                                            비고
     종류        주거용 주방 상업용 주방   캐비닛형           가스      분말         고체에어로졸
          계
층




※ 부속용도의 종류란에는 소화기구의 화재안전기준 별표 4의 규정에 의한 용도를 말한다.
                                                          210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                      - 5 -
나. 성능 및 점검항목                                            (4쪽 중 3쪽)


번호                 점 검 항 목 (NFSC 101)                 결과
                                              (양호○, 불량×, 해당없음/)


     공통사항 (제4조)
     ｏ적응성 있는 소화기구등 설치 여부
1
     ｏ능력단위 적정 여부
     ｏ부속실 소화기, 자동소화장치 추가설치 적정 여부

     소화기 (제4조)
     ｏ층 마다 설치 여부
     ｏ배치거리(보행거리) 적정 여부
     ｏ설치수량 적정 여부
2
     ｏ설치높이 적정 여부
     ｏ바닥면적 33㎡ 이상 구획 거실마다 소화기 설치 여부
     ｏ표지 설치 적정 여부
     ｏ수동식 분말소화기 내용연수 적정 여부

     자동확산소화기 (제4조)
3    ｏ방호대상물 소화약제 유효방사 가능 여부
     ｏ견고하게 고정 여부

     간이소화용구 (제4조)
     ｏ설치장소 적정 여부
4
     ｏ외형 변형 및 부식 여부
     ｏ간이소화용구 표지(소화용 모래, 소화질석) 설치 여부

     자동소화장치 (제4조)
     [ ]주거용
     ｏ소화약제방출구 환기구의 청소부분과 분리설치 여부
     ｏ소화약제방출구 유효설치 높이 및 방호면적 적합 설치 여부
     ｏ감지부의 유효한 높이 및 위치에 설치 여부
     ｏ차단장치 상시 확인 및 점검 가능 여부
     ｏ탐지부와 수신부의 분리설치 여부(가스식)
5    ｏ수신부의 상시점검 가능 여부
     ｏ탐지부의 설치 위치 적정 여부(가스식)
     ｏ수신부 주위온도 영향 없고, 사용자 상시확인 가능한 장소 설치 여부
     [ ]상업용
     ｏ조리기구 종류 별 설계 메뉴얼 따라 설치 여부
     ｏ감지부 유효한 높이 및 위치에 설치 여부
     ｏ차단장치 상시 확인 및 점검 가능 여부
     ｏ후드 및 덕트에 방출되는 분사헤드 적정설치 여부
                                           210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                   - 6 -
(4쪽 중 4쪽)

번호                 점 검 항 목 (NFSC 101)                       결과
                                                    (양호○, 불량×, 해당없음/)


     [ ]캐비닛형
     ｏ분사헤드 설치 높이의 적정설치 여부
     ｏ화재감지기 방호구역내 천장 또는 옥내 면하는 부분 적정설치 여부
     ｏ방호구역 내 화재감지기의 감지에 작동의 적정 여부
     ｏ화재감지기 교차회로 방식 설치 및 설치기준 적정 여부
     ｏ개구부 및 통기구 방사 전 자동폐쇄 가능 여부
     ｏ작동에 지장이 없도록 견고하게 고정 여부
5    ｏ구획된 장소 소화성능 적정 여부
     [ ]가스ㆍ[ ]분말ㆍ[ ]고체 에어로졸
     ｏ소화약제 방출구 유효범위 내 설치 여부
     ｏ감지부의 유효설치범위 내 설치 여부
     ｏ최고주위온도에 따른 적합 표시온도 감지기 설치 여부
     ｏ화재감지기 방호구역내 천장 또는 옥내 면하는 부분 적정설치 여부
     ｏ방호구역 내 화재감지기의 감지에 작동의 적정 여부
     ｏ화재감지기 교차회로 방식 설치 및 설치기준 적정 여부



     이산화탄소 또는 할로겐화합물 (제4조)
6
     ｏ이산화탄소ㆍ할론소화기 지하층ㆍ무창층ㆍ밀폐 거실(20㎡미만) 설치 여부


7    ｏ형식승인 또는 성능인증 사항 : 별첨




비고




1. 수동식 분말소화기는 성능확인을 받은 경우 1회에 한하여 3년 연장 가능
   [소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙(행정안전부령)] (시행‘17.2.15.)
2. 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서
   누락된 사항을 기재한다.

                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                   - 7 -
나. 성능 및 점검항목                                                 (5쪽 중 2쪽)
                                                           결과
번호                점 검 항 목 (NFSC 102)
                                                   (양호○, 불량×, 해당없음/)
     수원 (제4조)
     ｏ주된수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)
1
     ｏ보조수원(옥상수원)의 유효수량 적정 여부
     ｏ보조수원(옥상) 설치제외 사항 적정 여부
     수조 (제4조)
     ｏ점검 편의성 확보 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ수위계 설치 또는 수위 확인 가능 여부
     ｏ수조 외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
2    ｏ실내 설치시 조명설비 설치 및 적정 조도 확보 여부
     ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부
     ｏ“옥내소화전설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치상태
     ｏ다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지 설치 여부
     ｏ수조-수직배관 접속부분 “옥내소화전설비용 배관” 표지 설치 여부
     ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브, 흡수구, 급수구의 설치 위치

     가압송수장치 (제5조)
     [ ]펌프방식
     ｏ주펌프를 전동기 방식으로 설치 여부
     ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근ㆍ점검 편의성, 화재ㆍ침수 등 피해 우려)
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ옥내소화전 방수압력 적정 여부
     ｏ감압장치 설치 여부(방수압력 0.7MPa 초과 조건)
     ｏ옥내소화전 방수량 적정 여부
     ｏ펌프 정격토출량 적정 여부(겸용설비 포함)
     ｏ다른 소화설비와 겸용 펌프 성능 확보 가능 여부
     ｏ펌프 흡입측 연성계ㆍ진공계 및 토출측 압력계 설치 위치 적정 여부
     ｏ주펌프측에 성능시험 배관 및 순환 배관 설치 여부(충압펌프 제외)
     ｏ기동용수압개폐장치 설치 적정 여부
3
     ｏ압력챔버 용적 적정 여부 및 기동압력 설정 적정 여부
     ｏ기동스위치 설치 적정 여부(ON/OFF 방식)
     ｏ주펌프와 동등이상 펌프 추가설치 여부(ON/OFF 방식)
     ｏ물올림장치 설치 여부
     - 전용탱크, 유효수량, 배관구경, 자동급수 적정설치 여부
     ｏ충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
     ｏ내연기관 방식 기동장치 설치 여부 또는 원격조작(적색등) 가능 여부
     - 제어반에 내연기관 자동기동 및 수동기동 가능 여부
     - 상시 충전 축전지설비 설치 여부
     - 연료탱크 용량 및 연료량 적정운전 가능 여부
     ｏ가압송수장치의 “옥내소화전펌프” 표지 설치 여부 또는 가압송수장치
      다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부
     ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부(충압펌프 제외)

                                                210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                  - 9 -
(5쪽 중 3쪽)
                                                         결과
번호                점 검 항 목 (NFSC 102)
                                                 (양호○, 불량×, 해당없음/)
     [ ]고가수조방식
     ｏ자연낙차 수두 적정 여부
     ｏ부속장치(수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ오버플로우관ㆍ맨홀) 설치 여부
     [ ]압력수조방식
     ｏ압력수조의 압력 적정 여부
3    ｏ부속장치(수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압력계ㆍ안전장치ㆍ
      자동식공기압축기) 설치 여부
     [ ]가압수조방식
     ｏ방수량 및 방수압 적정(20분 이상 유지) 여부
     ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
     ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부
     배관 등 (제6조)
     ｏ배관과 배관이음쇠의 재질, 인증품 사용, 설치방식 등 적정 여부
     ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부
     ｏ겸용 급수배관 성능 적정 여부(자동 송수 차단 등)
     ｏ흡입측 배관의 공기고임 방지 구조 및 여과장치 설치 여부
     ｏ각 펌프 흡입측 배관 수조로부터 별도 설치 여부(수조가 펌프보다 낮음)
     ｏ펌프 토출 측 주배관 구경 설치 적정 여부
     ｏ옥내소화전방수구와 연결 가지배관 구경 설치 적정 여부
     ｏ주배관 중 수직배관 구경 설치 적정 여부
     ｏ연결송수관설비와 겸용시 배관구경 설치 적정 여부
4
     ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능
      - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부
      - 유량측정 장치 설치 위치
      - 유량측정 장치 측정 성능 적정 여부
     ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ보온재 성능(난연재 이상) 적정 여부
     ｏ급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 여부
     ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치)
     ｏ분기배관 성능인증 적합 여부
     송수구 (제6조)
     ｏ설치장소 적정 여부(소방차 쉽게 접근, 잘 보이는 장소 설치 등)
     ｏ개폐밸브 미설치 여부(소화설비와 겸용 시 개표밸브 설치 가능)
     ｏ지면으로부터 높이의 적정 여부
5
     ｏ송수구 구경 적정 여부
     ｏ자동배수밸브(배수공)ㆍ체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부
     ｏ송수구 마개 설치 여부
     ｏ소방시설별 송수구 적정 구분 표시 여부
     함 및 방수구 등 (제7조)
6    ｏ소화전함 성능인증 적합 여부
     ｏ함 개방 용이성 및 장애물 설치 여부 등 사용 편의성 적정 여부
                                              210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                            - 10 -
(5쪽 중 4쪽)

번호                  점 검 항 목 (NFSC 102)                        결과
                                                       (양호○, 불량×, 해당없음/)

     ｏ위치ㆍ기동 표시등 설치 적정(설치위치, 성능인증 적합) 여부
     ｏ“소화전” 표시 및 사용요령(외국어 병기) 기재 표지판 설치 여부
     ｏ대형공간(기둥 또는 벽이 없는 구조)의 소화전 함 위치표지를 표시등
      또는 축광도료 등으로 상시 확인 가능토록 설치 여부
     ｏ방수구 설치(각 층, 수평거리 25m 이내, 높이 1.5m 이내) 적정 여부
6
     ｏ함 내 소방호스 및 관창 비치 적정 여부
     ｏ호스의 접결상태, 구경, 방수거리 적정 여부
     ｏ호스릴방식 노즐 개폐장치 사용 용이 여부
     ｏ복층형 구조의 공동주택 방수구 설치 적정 여부
     ｏ방수구 설치제외 장소 적정 여부

     전원 (제8조)
7
     ｏ대상물 수전방식에 따른 상용전원회로 배선 적정 여부

     제어반 (제9조)
     [공통사항]
     ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부
     ｏ제어반 설치장소(화재ㆍ침수 피해 방지) 적정 여부
     ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외)
     ｏ겸용 감시ㆍ동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)
     [감시제어반]
     ｏ펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
     ｏ펌프 별 자동ㆍ수동 전환스위치 정상작동 여부
     ｏ펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부
     ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
     ｏ수조ㆍ물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
8
     ｏ각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부
     ｏ예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부
     ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치 시 제외)
     - 다른 부분과 방화구획 적정 여부
     - 설치 위치(층) 적정 여부
     - 비상조명등 및 급ㆍ배기설비 설치 적정 여부
     - 무선기기 접속단자 설치 적정 여부
     - 바닥면적 적정 확보 여부
     ｏ기계ㆍ기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부
     [동력제어반]
     ｏ“옥내소화전설비용 동력제어반” 표지 설치 여부
     ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부
                                                   210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                - 11 -
(5쪽 중 5쪽)
                                                                          결과
번호                      점 검 항 목 (NFSC 102)
                                                                   (양호○, 불량×, 해당없음/)
     배선 (제10조)
     ｏ비상전원회로 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부
     ｏ그 밖의 전기회로의 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부
 9   ｏ과전류차단기 및 개폐기 “옥내소화전설비용” 표지 설치 여부
     ｏ적정 과전류차단기 설치 및 적정 작동 여부
     ｏ전기배선 접속단자 “옥내소화전단자” 표지 설치 여부
     ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부
     별도 첨부
10   ｏ비상전원설비 성능시험조사표
     ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
     수압시험
     ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류ㆍ배관ㆍ배관부속류ㆍ압력챔버)의 수압
      시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과
     ｏ옥외연결송수구 연결배관의 수압시험결과
     ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과
11
     ※ 수압시험은 1.4MPa의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 배관의
       가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관ㆍ배관부속류ㆍ밸브류ㆍ각종
       장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용
       수압이 1.05MPa이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에
       0.35MPa을 더한 값
     ※펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)
                      주펌프                   예비펌프
      구분        토출량     토출압            토출량     토출압             적 정 여 부
                (ℓ/min)  (MPa)         (ℓ/min) (MPa)
                                                       체절운전 시 토출압은 정격토출압의
     체절운전
                                                       140% 이하일 것( )
     정격운전                                              정격운전 시 토출량과 토출압이
12   (100%)                                            규정치 이상일 것(    )
     정격유량의                                             정격토출량 150%에서 토출압이
     150% 운전                                           정격토출압의 65% 이상일 것( )
     ○설정압력:     MPa
     ○주펌프 기동:     MPa   ○예비펌프 기동:          MPa   ○충압펌프 기동:   MPa ○충압펌프 정지: MPa
     ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [ ]기타(             )
     ※ 릴리프밸브 작동 압력 :             MPa




비고 ｏ방수구 설치제외 장소 :




※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
  ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                               210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                       - 12 -
나. 성능 및 점검항목                                             (8쪽 중 2쪽)

번호               점 검 항 목 (NFSC 103)                    결과
                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)
     수원 (제4조)
     ｏ주된수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)
 1
     ｏ보조수원(옥상수원)의 유효수량 적정 여부
     ｏ보조수원(옥상) 설치제외 사항 적정 여부
     수조 (제4조)
     ｏ점검 편의성 확보 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ수위계 설치 또는 수위확인 가능 여부
     ｏ수조외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
 2   ｏ실내설치 시 조명설비 설치 및 적정조도 확보 여부
     ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부
     ｏ“스프링클러설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치 상태
     ｏ다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지 설치 여부
     ｏ수조-수직배관 접속부분 “스프링클러설비용 배관” 표지 설치 여부
     ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브, 흡수구, 급수구의 설치 위치
     가압송수장치 (제5조)
     [ ]펌프방식
     ｏ주펌프를 전동기 방식으로 설치 여부
     ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근ㆍ점검 편의성, 화재ㆍ침수 등 피해 우려)
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ가압송수장치 정격토출압력 적정 여부
     ｏ가압송수장치 송수량 적정 여부
     ｏ펌프 정격토출량 적정 여부(겸용설비 포함)
     ｏ다른 소화설비와 겸용 펌프 성능 확보 가능 여부
     ｏ펌프 흡입측 연성계ㆍ진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부
     ｏ주펌프 측에 성능시험 배관 및 순환 배관 설치 여부(충압펌프 제외)
 3   ｏ기동용수압개폐장치 설치 적정 여부
     - 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
     - 압력챔버 용적 적정 여부 및 기동압력 설정 적정 여부
     ｏ물올림장치 설치 여부
     - 전용탱크, 유효수량, 배관구경, 자동급수 적정설치 여부
     ｏ내연기관 방식 기동장치 설치 여부 또는 원격조작(적색등) 가능 여부
     - 제어반에 내연기관 자동기동 및 수동기동 가능 여부
     - 상시 충전 축전지설비 설치 여부
     - 연료탱크 용량 및 연료량 적정운전 가능 여부
     ｏ가압송수장치의 “스프링클러펌프” 표지 설치 여부 또는 가압송수장치
      다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부
     ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부(충압펌프 제외)
                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                - 14 -
(8쪽 중 3쪽)

번호                 점 검 항 목 (NFSC 103)                    결과
                                                   (양호○, 불량×, 해당없음/)
     [ ]고가수조방식
     ｏ자연낙차수두 적정 여부
     ｏ부속장치(수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ오버플로우관ㆍ맨홀) 설치 여부
     [ ]압력수조방식
     ｏ압력수조의 압력 적정 여부
3    ｏ부속장치(수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압력계ㆍ안전장치
      ㆍ자동식공기압축기) 설치 여부
     [ ]가압수조방식
     ｏ방수량 및 방수압 적정(20분 이상 유지) 여부
     ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
     ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부
     폐쇄형스프링클러설비 방호구역 및 유수검지장치 (제6조)
     ｏ방호구역의 바닥면적 적정 여부
     - 격자형배관방식 채택의 적정 여부
     ｏ유수검지장치 설치 적정(수량, 접근ㆍ점검 편의성, 높이) 여부
     ｏ방호구역 선정 적정(1개 층 1개) 여부
4    - 헤드 10개이하, 복층형구조 공동주택 3개층 이내 방호구역 설치
     ｏ유수검지장치실 설치 적정(실내 또는 구획, 출입문 크기, 표지) 여부
     ｏ헤드 공급수 유수검지장치 통과 여부
     ｏ자연낙차방식일때 유수검지장치 설치 높이 적정 여부
     ｏ조기반응형스프링클러설비 설치 시 습식유수검지장치 또는 부압식스프링
      클러설비 설치 여부
     개방형스프링클러설비 방수구역 및 일제개방밸브 (제7조)
     ｏ방수구역 선정 적정(1개 층 1개 방수구역) 여부
     ｏ방수구역별 일제개방밸브 설치 여부
5
     ｏ하나의 방수구역을 담당하는 헤드개수 적정 여부
     ｏ주차장에 설치된 스프링클러 방식 적정(습식 외의 방식) 여부
     ｏ일제개방밸브실 설치 적정(실내 또는 구획, 높이, 출입문 크기, 표지) 여부
     배관 (제8조)
     ｏ배관과 배관이음쇠의 재질, 인증품 사용, 설치방식 등 적정 여부
     ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부
     ｏ겸용 급수배관 성능 적정 여부(자동 송수 차단 등)
     ｏ급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 여부
     ｏ배관 구경 적정(수리계산방식의 경우 유속 제한기준 포함) 여부
6    ｏ흡입측 배관의 공기고임 방지 구조 및 여과장치 설치 여부
     ｏ각 펌프 흡입측 배관 수조로부터 별도 설치 여부(수조가 펌프보다 낮음)
     ｏ연결송수관설비와 겸용시 배관구경 설치 적정 여부
     ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능
      - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부
      - 유량측정장치 설치 위치
      - 유량측정장치 측정 성능 적정 여부
                                             210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                  - 15 -
(8쪽 중 4쪽)

번호                 점 검 항 목 (NFSC 103)                   결과
                                                  (양호○, 불량×, 해당없음/)
     ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ보온재 성능(난연재 이상) 적정 여부
     ｏ가지배관 배열방식 적정 여부(토너먼트 방식 제외)
     ｏ가지배관에 설치되는 헤드 수량의 적정 여부
     ｏ신축배관 성능인증 적합 및 설치길이 적정 여부
     ｏ교차배관 설치위치 적정 여부 및 최소구경 충족 여부
     ｏ청소구 설치 적정(설치위치, 나사식 개폐밸브 및 나사보호용 캡 설치) 여부
     ｏ하향식 헤드 가지배관 분기 적정 여부
     ｏ준비작동식 유수검지장치 및 일제개방밸브 2차측 배관 부대설비
      - 수직배수배관 연결 및 개폐밸브 설치 적정 여부
      - 자동배수장치 및 압력스위치 설치 적정 여부
      - 압력스위치 수신부에서 개방 여부 확인 가능 여부
     ｏ습식ㆍ건식유수검지장치 및 부압식스프링클러설비 시험장치
     - 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관에 끝에 설치 여부
     - 시험장치 배관구경 적정 여부
6
     - 시험장치 개폐밸브 및 개방형헤드 설치 적정 여부
     - 시험 중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 않는 구조로 설치 여부
     ｏ가지배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ교차배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ수평주행배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ수직배수배관 최소구경 충족 여부
     ｏ주차장 스프링클러설비 방식 적정 여부
     ｏ급수배관 개폐밸브 작동표시스위치 설치
     - 급수개폐밸브 잠금상태 감시제어반 또는 수신기 표시, 경보 가능 여부
     - 탬퍼스위치 감시제어반 또는 수신기에서 동작 유무확인 가능 여부
     - 탬퍼스위치 배선 동작시험, 도통시험 가능 여부
     - 급수 개폐밸브 작동표시 스위치 전기배선 적정설치 여부
     ｏ배관 수평 설치 여부(습식ㆍ부압식), 배수밸브 설치 적정 여부
     ｏ배관 기울기 적정 여부(습식ㆍ부압식), 배수밸브 설치 적정 여부
     ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치)
     ｏ분기배관 성능인증제품 설치 여부
     음향장치 및 기동장치 (제9조)
     ｏ습식ㆍ건식 유수검지장치 사용 설비 헤드 개방시 음향장치 작동 여부
     ｏ준비작동식유수검지장치 또는 일제개발밸브 화재감지기 감지에 따라
      음향장치 작동 여부
7
     ｏ음향장치 설치 담당구역 및 수평거리 적정 여부
     ｏ음향장치의 종류, 음색, 성능 적정 여부
     ｏ주 음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부
     ｏ경보방식에 따른 경보 적정 여부
                                             210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                 - 16 -
(8쪽 중 5쪽)

번호                 점 검 항 목 (NFSC 103)                  결과
                                                 (양호○, 불량×, 해당없음/)
     [펌프 작동]
     ｏ습식ㆍ건식스프링클러설비 펌프의 작동 적정 여부(유수검지장치 발신,
      기동용수압개폐장치 작동 또는 혼용에 의한 작동)
     ｏ준비작동식ㆍ일제살수식스프링클러설비 펌프의 작동 적정 여부(화재
      감지기의 화재감지, 기동용수압개폐장치 작동 또는 혼용에 의한 작동)
     [준비작동식유수검지장치 또는 일제개발밸브 작동]
     ｏ담당구역내 화재감지기 동작에 따라 개방 및 작동 여부
7
     ｏ화재감지기 교차회로방식 설치 여부
     ｏ화재감지기 담당 바닥면적의 적정 여부
     ｏ수동기동에 따라서 개방 및 작동 여부
     ｏ화재감지기 회로의 발신기 설치
     - 설치장소 및 설치높이 적정 여부
     - 층마다 설치 및 설치 거리 적정 여부
     - 표시등 설치 위치, 식별가능 적색등 적정설치 여부
     헤드 (제10조)
     ｏ헤드 부착 위치ㆍ장소ㆍ상태(고정) 적정 여부
     ｏ천장과 반자사이 헤드 설치 시 적정설치 여부
     ｏ폭 1.2m초과 덕트, 선반 기타 이와 유사한 부분 헤드 설치 적정 여부
     ｏ랙크식창고 헤드 설치 높이 적정 여부
     ｏ헤드 수평거리 적정 여부
     ｏ수리계산에 따른 헤드 적정 설치 여부
     ｏ무대부 또는 연소우려 있는 개구부 개방형 헤드 설치 여부
     ｏ조기반응형 헤드 설치 장소 적정 여부(의무 설치 대상)
     ｏ개방형스프링클러헤드 적정 설치 여부(의무 설치 대상)
     ｏ폐쇄형 헤드 표시온도에 따른 설치장소 적정 여부
     ｏ헤드의 반사판 중심과 보의 수평거리 적정 여부
     [설치방법]
     ｏ헤드 살수장애 여부
8
     ｏ헤드 살수반경 및 벽과의 공간 확보 여부
     ｏ헤드와 부착면과의 적정설치 여부(30cm이하)
     ｏ헤드 반사판 부착면과 평행 설치 여부
     ｏ천장의 기울기가 10분의 1을 초과하는 경우
     - 가지관을 천장마루와 평행하게 설치 여부
     - 천장 최상부 헤드설치 시 적정설치 여부
     - 가지배관, 헤드, 반사판 설치 적정 여부
     ｏ연소 할 우려가 있는 개구부
     - 헤드 상하좌우 설치 간격의 적정 여부
     - 헤드와 개구부 내측면과 거리 적정 여부
     - 헤드 상호간 간격의 적정 여부
     ｏ습식ㆍ부압식스프링클러 외의 설비 상향식 헤드 설치 여부
     ｏ측벽형 헤드 설치 적정 여부
     ｏ감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드의 차폐판 설치 여부
                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                             - 17 -
(8쪽 중 6쪽)
                                                       결과
번호                점 검 항 목 (NFSC 103)
                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)

     송수구 (제11조)
     ｏ설치장소 적정 여부(소방차 쉽게 접근, 잘 보이는 곳 설치 등)
     ｏ개폐밸브 설치 장소 적정 여부
     ｏ송수구 구경 및 형태(쌍구형) 적정 여부
     ｏ송수압력범위 표시 표지 적정설치 여부
9    ｏ송수구 설치 개수 적정 여부(폐쇄형 스프링클러설비의 경우)
     ｏ지면으로부터 설치 높이 적정 여부
     ｏ자동배수밸브(또는 배수공)ㆍ체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부
     ｏ송수구 마개 설치 여부
     ｏ겸용 송수구 성능 적정 여부
     ｏ소방시설별 송수구 적정 구분 표시 여부

     전원 (제12조)
10
     ｏ대상물 수전방식에 따른 상용전원회로회로회로 배선 적정 여부

     제어반 (제13조)
     [공통사항]
     ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부
     ｏ제어반 설치장소(화재ㆍ침수 피해 방지) 적정 여부
     ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외)
     ｏ겸용 감시ㆍ동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)
     [감시제어반]
     ｏ펌프 작동여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부
     ｏ펌프별 자동ㆍ수동 전환스위치 정상작동 여부
     ｏ펌프별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부
     ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
     ｏ수조ㆍ물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
11
     ｏ각 확인회로별 도통시험 및 작동시험 정상 작동 여부
     ｏ예비전원 확보 유무 및 적합여부 시험 가능 여부
     ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치 시 제외)
     - 다른 부분과 방화구획 적정 여부
     - 설치 위치(층) 적정 여부
     - 비상조명등 및 급ㆍ배기설비 설치 적정 여부
     - 무선기기 접속단자 설치 적정 여부
     - 바닥면적 적정 확보 여부
     ｏ기계ㆍ기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부
     ｏ유수검지장치ㆍ일제개방밸브 작동 시 표시 및 경보 정상작동 여부
     ｏ일제개방밸브 수동조작스위치 설치 여부
     ｏ일제개방밸브 사용 설비 화재감지기 회로별 화재표시 적정 여부
                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                - 18 -
(8쪽 중 7쪽)

번호                 점 검 항 목 (NFSC 103)                 결과
                                               (양호○, 불량×, 해당없음/)

     ｏ도통시험 및 작동시험
     - 기동용수압개폐장치의 압력스위치 회로 작동 여부
     - 수조 및 물올림탱크의 저수위감시 회로 작동 여부
     - 유수검지장치 또는 일제개방밸브의 압력스위치 회로 작동 여부
     - 일제개방밸브를 사용하는 설비의 화재감지기 회로 작동 여부
     - 개폐밸브 폐쇄상태 확인 회로 작동 여부
11   ｏ감시제어반과 수신기 간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우)
     [동력제어반]
     ｏ“스프링클러설비용 동력제어반” 표지 설치 여부
     ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부
     [자가발전설비 제어반의 제어장치]
     ｏ비영리 공인기관의 시험 필한 장치 설치 여부
     ｏ소방전원보존형 발전기 제어장치 설치 및 표시 적정 여부

     배선 등 (제14조)
     ｏ비상전원회로 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부
     ｏ그 밖의 전기회로의 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부
12
     ｏ과전류차단기 및 개폐기 “스프링클러설비용” 표지 설치 여부
     ｏ전기배선 접속단자 “스프링클러설비단자” 표지 설치 여부
     ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부

     헤드 설치제외 (제15조)
     ｏ헤드 설치 제외 적정 여부(설치 제외된 경우)
     [드렌처헤드]
     ｏ드렌처설비헤드 수량, 위치의 적정 여부
13
     ｏ제어밸브 설치 위치의 적정 여부
     ｏ수원량 적정 확보 여부
     ｏ방수압력, 방수량의 적정 여부
     ｏ가압송수장치 설치위치, 장소의 적정 여부

     별도 첨부
14   ｏ비상전원설비 성능시험조사표
     ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역

     수압시험
     ｏ가압송수장치   및   부속장치(밸브류ㆍ배관ㆍ배관부속류ㆍ압력챔버)의
15    수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과
     ｏ옥외연결송수구 연결배관의 수압시험결과
     ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과
                                           210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                  - 19 -
(8쪽 중 8쪽)

번호                          점 검 항 목 (NFSC 103)                              결과
                                                                     (양호○, 불량×, 해당없음/)


     ※수압시험은 1.4MPa의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 배관의
      가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관ㆍ배관부속류ㆍ밸브류ㆍ각종
15    장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상용수압이
      1.05MPa 이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에 0.35MPa을
      더한 값

     ※펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)

                      주펌프                     예비펌프
       구분       토출량     토출압              토출량     토출압             적 정 여 부
                (ℓ/min)  (MPa)           (ℓ/min) (MPa)

     체절운전                                                  체절운전 시 토출압은 정격토출압의
                                                           140% 이하일 것( )
     정격운전                                                  정격운전 시 토출량과 토출압이
16                                                         규정치 이상일 것( )
     (100%)
     정격유량의                                                 정격토출량 150%에서 토출압이
     150% 운전                                               정격토출압의 65% 이상일 것( )
     ○설정압력:     MPa
     ○주펌프 기동:         MPa   ○예비펌프 기동:       MPa   ○충압펌프 기동:    MPa ○충압펌프 정지: MPa
     ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [            ]기타(        )
     ※ 릴리프밸브 작동 압력 :               MPa




     ｏ천장과 반자사이 헤드 설치장소 :
비고 ｏ헤드설치 제외 장소 :




1. 스프링클러설비 단위별로 작성한다.
2. 방수압력의 측정은 스프링클러설비의 오리피스 선단에서의 피토게이지압력으로 한다.
3. “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
    구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

                                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                              - 20 -
나. 성능 및 점검항목                                             (7쪽 중 2쪽)

번호               점 검 항 목 (NFSC 103A)                   결과
                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)

     수원 (제4조)
 1
     ｏ수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)
     수조 (제4조)
     ｏ자동급수장치 설치 여부
     ｏ점검 편의성 확보 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ수위계 설치 또는 수위확인 가능 여부
     ｏ수조외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
 2
     ｏ실내설치 시 조명설비 설치 및 적정조도 확보 여부
     ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부
     ｏ“간이스프링클러설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치 상태
     ｏ다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지 설치 여부
     ｏ수조-수직배관 접속부분 “간이스프링클러설비용 배관” 표지 설치 여부
     ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브, 흡수구, 급수구의 설치 위치

     가압송수장치 (제5조)
     [ ]상수도직결형
     ｏ방수압력(간이헤드 선단) 적정 여부
     ｏ방수량(간이헤드 선단) 적정 여부
     [ ]펌프방식
     ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근ㆍ점검 편의성, 화재ㆍ침수 등 피해 우려)
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ가압송수장치 정격토출압력 적정 여부
     ｏ가압송수장치 송수량 적정 여부
     ｏ펌프 정격토출량 적정 여부(겸용설비 포함)
     ｏ다른 소화설비와 겸용 펌프 성능 확보 가능 여부
 3
     ｏ펌프 흡입측 연성계ㆍ진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부
     ｏ주펌프측에 성능시험 배관 및 순환 배관 설치 여부
     ｏ기동용수압개폐장치 설치 적정 여부
     - 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
     ｏ압력챔버 용적 적정 여부 및 기동압력 설정 적정 여부
     ｏ물올림장치 설치 여부(캐비닛형 제외)
     - 전용탱크, 유효수량, 배관구경, 자동급수 적정설치 여부
     ｏ내연기관 방식 기동장치 또는 원격조작 가능 여부
     - 상시 충전 축전지설비 설치 및 내연기관 연료확보 여부
     ｏ가압송수장치의 “간이스프링클러펌프” 표지 설치 여부 또는 가압송수
      장치 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부

                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                           - 22 -