<div data-bbox="166 100 244 113" data-label="Page-Header">제14963호</div>
<div data-bbox="434 100 454 113" data-label="Page-Header">권</div>
<div data-bbox="540 100 561 113" data-label="Page-Header">보</div>
<div data-bbox="679 100 832 113" data-label="Page-Header">2001.11.28. (수요일)</div>
<div data-bbox="125 827 142 875" data-label="Section-Header">2. 기준값</div>
<div data-bbox="148 618 168 863" data-label="Text">가. 교환전비·전용전비 및 통신계이괄의 접지저항</div>
<div data-bbox="177 506 390 873" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>접지저항</th>
<th>비고</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>가. 사업용전기통신설비<br/>(이동통신구내설로설<br/>비를 포함한다.)</td>
<td>10Ω 이하</td>
<td>통신회선·이용자의 접속물·전극<br/>포는 맨몸 등의 시설에 설치된<br/>통신설비로서 통신용 접지 사용<br/>이 곤란한 경우에는 그 시설물의<br/>접지를 이용할 수 있으며, 이 경<br/>우 접지저항은 해당 시설물의 접<br/>지기준에 따름</td>
</tr>
<tr>
<td>나. 사업용전기통신설비<br/>이외의 설비</td>
<td>100Ω 이하</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="406 518 426 863" data-label="Text">나. 금속으로 된 단자함(구내통신단자함, 옥외 분배함 등)·정전함 및 지지물</div>
<div data-bbox="434 506 545 873" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>접지저항</th>
<th>비고</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>가. 10회선 이상의<br/>회선을 수용한 경우</td>
<td>10Ω 이하</td>
<td>회선수는 수요가 예상되는 국선<br/>수를 기준으로 함</td>
</tr>
<tr>
<td>나. 10회선 이하의<br/>회선을 수용한 경우</td>
<td>100Ω 이하</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="557 816 575 875" data-label="Section-Header">3. 측정방법</div>
<div data-bbox="582 800 601 863" data-label="Text">가. 측정회로</div>
<div data-bbox="612 599 723 781" data-label="Diagram">
<img alt="Diagram of a measurement circuit for ground resistance. It shows a power source (전원) connected to a ground electrode (지전극) and a ground terminal (지전단자). A voltmeter (볼트계) is connected in parallel across the ground electrode and ground terminal. A current source (전류원) is connected in series with the voltmeter. The ground electrode is labeled E and the ground terminal is labeled C."/>
</div>
<div data-bbox="750 800 769 863" data-label="Text">나. 측정조건</div>
<div data-bbox="777 504 861 853" data-label="List-Group">
<ol>
<li>1) 측정은 상, 하수도 등 매설지역을 피해 시행한다.</li>
<li>2) 접지저항 측정은 최소한 접지전극(E), 전위전극(P), 전류전극(C)의 세가지 기능을 가져야 한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="128 121 148 470" data-label="List-Group">
<ol>
<li>3) 전류전극의 위치는 접지전극에 영랑(어푼임 등)이 미치지 않도록 중</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="155 249 175 456" data-label="Text">분한 거리를 두어야 한다(최소 50m 이상).</div>
<div data-bbox="184 121 392 479" data-label="List-Group">
<ol>
<li>4) 전류전극의 저항은 500Ω 이하이어야 한다.</li>
<li>5) 시험전류는 측정기가 인지할 수 있는 충분한 양이어야 한다.</li>
<li>6) 교류전류는 상용전원으로 한다.</li>
</ol>
<p>다. 측정절차</p>
<ol>
<li>1) 전압계에 의한 전압측정을 하는 경우<br/>가) 전류전극과 접지전극 사이에 시험전류를 인가한다.<br/>나) 이때 접지전극과 전위전극에 나타나는 전압을 측정하여 접지저항<br/>(R)을 계산한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="432 229 452 381" data-label="Text">R=V(측정전압)/I(시험전류)[Ω]</div>
<div data-bbox="460 296 480 470" data-label="List-Group">
<ol>
<li>2) 접지저항측정기를 사용하는 경우</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="488 121 664 460" data-label="List-Group">
<ol>
<li>가) 측정에 앞서 전위전극의 위치를 전극 E로부터 단계적으로 이동<br/>(예 80m씩)하여 각 경우의 접지저항을 측정했을 때 거리에 비하<br/>이 평탄한(Flat) 형태의 접지저항값이 산출되는지 확인한다.</li>
<li>나) 실제 접지저항의 측정을 위해 전위전극의 위치를 보양이 끝일한<br/>경우 전류전극과 접지전극간의 거리의 중간지점으로 선정한다.</li>
</ol>
<p>단, 접지봉이 반구 모양인 경우는 다음 그림에서 X=0.618d로 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="694 214 792 392" data-label="Diagram">
<img alt="Diagram showing the relationship between the distance between the current electrode (E) and the voltage electrode (P), and the distance between the voltage electrode (P) and the ground terminal (C). The distance between E and P is labeled X, and the distance between P and C is labeled d. The diagram indicates that X should be 0.618d."/>
</div>
<div data-bbox="815 414 836 476" data-label="Text">다. 측정장비</div>
<div data-bbox="844 417 866 465" data-label="List-Group">
<ol>
<li>1) 전압계</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="486 881 508 894" data-label="Page-Footer">68</div>