yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
34. 비상전원설비 성능시험조사표
가. 설치상태개요                                                                       (3쪽 중 1쪽)

                                  항                 목

비상전원    [ ]비상전원수전설비([ ]전용, [ ]겸용) [ ]자가발전설비([ ]전용 [ ]겸용)
종  류    [ ]축전지설비([ ]전용 [ ]겸용)      [ ]전기저장장치([ ]전용, [ ]겸용)

수전전압    ◦수전전압 [ ]22,900V [ ]154,000V [ ]기타:              V

수전용량    ◦주변압기 용량 3φ                       kVA, 1φ                 kVA

비상전원
        ◦전압 구분: [ ]AC [ ]DC ([ ]12V   [ ]24V [ ]220V [ ]380V [ ]그 밖의 것:           V)
출력전압

        ◦개구부 방화문([ ]적 [ ]부) ◦케이블ㆍ배관 등 관통부([ ]내화충전구조 [ ]그 밖의 것:                              )
설 치 실
구   획   ◦환기방식([ ]강제 [ ]자연) ◦덕트([ ]방화댐퍼 부착 [ ]내화피복)
        ◦급ㆍ배기구 구조([ ]적 [ ]부)

 설 치 층
       ◦설치장소: [ ]옥내           층   [ ]옥상    [ ]옥외        ◦구획실 면적:                       ㎡
바닥면적등

        ◦비상전원 적용대상 부하용량:                         kW
        ◦제조회사명:                                 ◦형식번호:
        ◦정전검출기(UVR 등) 설치위치:

                ◦정격출력용량:           kVA × 역율(0.8) =          kW(대상부하용량 대비           %)
         자가     ◦연료탱크 용량:             ℓ(메인탱크            ℓ +서비스탱크      ℓ)
         발전     ◦연료소비량:        ℓ/h ◦운전가능시간:        분
설비개요     설비     ◦연료종류([ ]경유 [ ]등유 [ ]가스 [ ]그 밖의 것:                    )
                ◦내연기관 냉각방식([ ]공냉 [ ]수냉)

        전기저장
             ◦정격출력용량:             kWh (정격출력             AH ) [기준용량               kWh]
        장  치

                ◦정격출력용량:              AH/셀 ×            셀 =               AH
        축전지
                ◦충전방식([ ]트리클 [ ]부동충전 [ ]그 밖의 것:                   )
        설 비
                ◦충전장치 용량:          VA

        ◦제어장치의 종류: [ ]일반 [ ]소방전원 보존형 발전기
        ◦제어장치 제조자:              ◦제어장치 형식번호:
발전기     ◦소방전원 보존형 발전기 제어장치의 성능
제어장치     [ ]소방전원 보존형 식별 표시 여부
         [ ]소방부하 및 비상부하 동시 공급 및 그 상태의 표시 여부
         [ ]발전기 정격용량 초과 시 비상부하 자동차단 및 소방부하 공급 상태 표시 여부

소화설비    [ ]소화기(적응)     [ ]이산화탄소소화설비          [ ]청정소화약제소화설비                [ ]그 밖의 것

                                               ◦방화구획([ ]적 [ ]부)
성능시험    ◦출력전압([ ]적 [ ]부)
                                               ◦소화설비([ ]적 [ ]부)
 결과     ◦비상발전기 연료 상태([ ]적 [ ]부)
                                               ◦제어장치 성능상태([ ]적 [ ]부)

        [ ]내연기관에 따른 펌프를 설치한 경우 내연기관의 기동 및 제어용축전지
 비 고
        ◦출력전압:            V       ◦정격출력용량:              AH/셀 ×            셀 =              AH
                                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                          - 125 -
나. 성능 및 점검항목                                           (3쪽 중 2쪽)

번호                    점 검 항 목                       결과
                                             (양호○, 불량×, 해당없음/)


     비상전원

     공통사항
     ｏ비상전원 설치장소
     - 점검 편의성 적정 여부

     - 화재ㆍ침수 등 재해방지환경 적정 여부
     - 방화구획 적정 여부
     - 비상조명등 설치 적정 여부

     ｏ비상전원의 종류 적정 여부
     ｏ비상전원 유효작동 시간 적정 여부
     ｏ상용전원 전원공급 중단 시 비상전원 자동전환 적정 여부
     ｏ비상전원설비 외 다른 설비ㆍ물품의 설치 또는 비치 적정 여부

     [ ] 스프링클러설비
     ｏ옥내설치 시 급배기설비 설치 적정 여부
     ｏ비상전원 출력용량의 적정 여부
     ｏ자가발전설비 부하용도, 조건, 표지부착 적정 여부
 1
     ｏ비상전원실 출입구 외부 표지판 부착 적정 여부
     ｏ비상전원수전설비 설치 시 작동 및 적정 설치 여부

     [ ] 비상전원 수전설비
     ｏ설치 및 작동 적정 여부

     [ ] 간이스프링클러설비
     ｏ설치 및 작동 적정 여부
     ｏ비상전원 용량의 적정 여부
     ｏ상용전원 중단시 비상전원 자동전환 적정 여부

     [ ] 미분무소화설비
     ｏ옥내설치 시 급배기설비 설치 적정 여부
     ｏ비상전원 출력용량의 적정 여부
     ｏ자가발전설비 부하용도, 조건, 표지부착 적정 여부
     ｏ비상전원실 출입구 외부 표지판 부착 적정 여부

     [ ] 포소화설
     ｏ비상전원수전설비 설치 시 작동 및 적정 설치 여부



비고   ※ 적용설비의 비상전원에 대하여 해당 항목만 기재한다

                                          210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                - 126 -
다. 소방설비별 적용 비상전원                                                      (3쪽 중 3쪽)

                                                               (비상전원 종류 표기 : ○)

                 유효          자가발전설비                축전지 설비                비상
                                                                 전기
      구분         작동                                              저장      전원
                 시간    소방   소방부     소방                   내장형             수전
                 (분)                전원        기타   외장형   (예비     장치      설비
                       전용   하겸용    보존형                   전원)

옥내소화전설비

스프링클러설비

간이스프링클러설비
화재조기진압용
스프링클러설비
물분무소화설비

미분무소화설비

포소화설비

이산화탄소소화설비

할론소화설비
할로겐화합물 및
불활성기체소화설비
분말소화설비
자동화재탐지설비,
시각경보기
비상방송설비

유도등설비

비상조명등

거실제연설비
특별피난계단의 계단실
및 부속실의 제연설비
연결송수관설비

비상콘센트설비

기타




비고



※ 비고란은 특정소방대상물의 위치ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누
  락된 사항을 기재하고, [ ]란에는 해당 시설에 √ 표를 한다.
                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                    - 127 -
35. 비상전원 부하설비 성능시험조사표
                             항                 목
부하선정 [ ]소방부하 전용
기  준 [ ]소방, 비상부하 겸용([ ]소방ㆍ비상 합산부하 적용, [ ]소방ㆍ비상 부하 중 큰 부하 적용)
정격출력 [ ]자가발전설비           ㎾   [ ]전기저장장치             kWh      [ ]그 밖의 것 :       ㎾/㎾h
       (1)비상전원의 부하별 명칭, 부하용량 집계표
             소방부하                용량(㎾)             수량(EA)           합계용량(㎾)
       옥내소화전펌프
       스프링클러펌프
       물분무등소화펌프
       포소화전펌프
       옥외소화전펌프
       연결송수관펌프
       소화용수펌프
       거실제연팬
       부속실 등 제연팬
설비개요   비상콘센트설비
       비상조명등
       그 밖의 것
       계
             비상부하1)              용량(㎾)             수량(EA)           합계용량(㎾)




           그 밖의 중요부하2)           용량(㎾)             수량(EA)           합계용량(㎾)


        적용 부하용량 :        ㎾
       1) 비상부하 : 소방관련 법령(고시) 외 타 법령(고시)에서 비상전원 공급이 의무화된 설비의 부하
       2) 그 밖의 중요부하 : 건축물 관계인(또는 설계자)의 필요에 의해 비상전원 공급을 반영한 설비의 부하
전원배선 [ ]내화배선 [ ]그 밖의 것 :
     ◦ 비상전원의 소방부하 및 비상부하 일람표
별첨서류 ◦ 부하선정 기준에 따른 정격출력용량 계산서
     ◦ 자가발전설비의 전원단선결선도




 비고




※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
  ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                                210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                     - 128 -
36. 도로터널 성능시험조사표
가. 설치상태개요                                                                    (3쪽 중 1쪽)

■ 터널개요

               시점
          주소                                                        길이(m)
도로터널 구조        종점

          ㅇ통행방식 : [ ]일방향      [ ]양방향      ㅇ차로형태 :                   차로

■ 소방시설

               [ ]소화기구                               [ ]비상경보설비
          소화                                    경보
               [ ]옥내소화전설비                            [ ]자동화재탐지설비
          설비                                    설비
               [ ]물분무설비                              [ ]비상방송설비

               [ ]제연설비
  소방시설    소화                                    비상
               [ ]무선통신보조설비                           [ ]무정전 전원설비
          활동                                    전원
               [ ]연결송수관설비                            [ ]비상발전설비
          설비                                    설비
               [ ]비상콘센트설비

          피난
               [ ]비상조명등 [ ]유도등
          시설

■ 제연설비

 설계화재강도   [ ]20 MW (연기발생률 80m/s2)     [ ]기타

  제연방식    [ ]종류환기방식 [ ]횡류환기방식            [ ]반횡류환기방식 [ ]그 밖의 것 :

                       [ ] 제트팬용                                                  ㎾
            전 동 기
                       [ ] 배출기용                                                  ㎾
  송풍기
                       [ ] 제트팬용                       ㎥/min,                   ㎜Aq
           풍량, 정압
                       [ ] 배출기용                       ㎥/min,                   ㎜Aq

  기동장치    [ ]자동(감지기 연동)           [ ]수동                        [ ]원격조정



   비 고    *화재강도 20MW 초과시 위험도분석프로그램 제출




※ (참고) 국토교통부 도로터널 방재시설 설치 및 관리지침

  터널등급     [ ]1등급   [ ]2등급   [ ]3등급     [ ]4등급

          경보   [ ]긴급전화              [ ]CCTV               [ ]유고감지설비
          설비   [ ]재방송설비             [ ]정보표시판               [ ]진입차단설비
  방재시설
          피난   [ ]피난연결통로방식 [ ]피난대피 터널방식 [ ]격벽분리형 피난대피통로
          대피   [ ]비상주차대
          시설   피난대피시설 설치 간격 및 개수 : / 비상주차대 간격 및 개수 :
                                                               210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                      - 129 -
나. 성능 및 점검항목                                              (3쪽 중 2쪽)

                                                        결과
번호                   점 검 항 목 (NFSC 603)           (양호○, 불량×, 해당없음/)


     소화기 (제4조)
     ｏ설치수량(능력단위), 설치 위치 및 적응성 적정 여부
     ｏ개별 소화기 총중량 적정(7kg 이하) 여부
 1
     ｏ설치 높이 적정 여부
     ｏ표시판 부착 적정 여부
     ｏ수동식 분말소화기 내용연수 적정 여부

     옥내소화전설비 (제5조)
     ｏ소화전함과 방수구 설치간격 및 방법 적정 여부
     ｏ수원의 저수량 적정 여부
     ｏ가압송수장치의 방수압 및 방수량 적정 여부
 2   ｏ예비펌프 설치 여부 및 용량 적정 여부(펌프방식의 경우)
     ｏ방수구 구경, 형태 및 설치 높이 적정 여부
     ｏ소화전함 내 설치 및 비치 품목 적정(방수구 1개, 15m 이상 호스 3본
      이상, 방수노즐) 여부
     ｏ비상전원 용량 적정 여부

     물분무소화설비 (제5조의2)
     ｏ물분무 헤드의 방수량 적정 여부
 3
     ｏ방수구역 설정 및 수원의 저수량 적정 여부
     ｏ비상전원 용량 적정 여부


     비상경보설비 (제6조)
     ｏ발신기 설치간격, 방법, 높이 적정 여부
 4
     ｏ음향장치의 설치위치, 음량 및 경보방식 적정 여부
     ｏ시각경보기의 설치 위치, 방법, 작동방식 적정 여부

     자동화재탐지설비 (제7조)
     ｏ감지기 종류 및 설치방법 적정 여부
     ｏ경계구역 길이 적정 여부(감지기와 다른 소방시설 등이 연동되는 경우 포함)
 5
     ｏ발신기 설치간격, 방법, 높이 적정 여부
     ｏ음향장치의 설치위치, 음량 및 경보방식 적정 여부
     ｏ시각경보기의 설치 위치, 방법, 작동방식 적정 여부

     비상조명등 (제8조)
     ｏ터널안 차도 및 보도의 바닥면과 그 외 지점에서의 조도 적정 여부
 6
     ｏ비상전원 자동 전환 여부 및 용량 적정 여부
     ｏ내장형 예비전원 상태 및 상용전원 공급에 의한 상시 충전상태 적정 여부
                                             210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                              - 130 -
(3쪽 중 3쪽)

번호                     점 검 항 목 (NFSC 603)                             결과
                                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)

     제연설비 (제9조)
     ｏ설계 적정(설계화재강도, 연기발생률 및 배출용량) 여부
     ｏ위험도분석을 통한 설계화재강도 설정 적정 여부
       (화재강도가 설계화재강도보다 높을 것으로 예상될 경우)
     ｏ예비용 제트팬 설치 여부(종류환기방식의 경우)
     ｏ배연용 팬의 내열성 적정 여부((반)횡류환기방식 및 대배기구 방식의 경우)
 7
     ｏ개폐용 전동모터의 정전 등 전원차단시 조작상태 적정 여부
       (대배기구 방식의 경우)
     ｏ화재에 노출 우려가 있는 제연설비, 전원공급선 및 전원공급장치 등의
       250℃ 온도에서 60분 이상 운전 가능 여부
     ｏ제연설비 기동방식(자동 및 수동) 적정 여부
     ｏ제연설비 비상전원 용량 적정 여부

     연결송수관설비 (제10조)
     ｏ방수압력 및 방수량의 적정 여부
 8   ｏ방수구 및 방수기구함 설치 위치 적정 여부
     ｏ방수구함 설치 및 비치품목 적정 여부
       (15m이상 호스 3본 이상, 방수노즐)

     무선통신보조설비 (제11조)
 9   ｏ무선기기 접속단자의 설치위치 적정 여부
     ｏ라디오 재방송설비와 무선통신보조설비 겸용 여부(라디오 재방송설비가
       설치된 터널의 경우)

     비상콘센트설비 (제12조)
     ｏ전원회로 방식 및 공급용량 적정 여부
     ｏ전용 전원회로 사용 여부
10
     ｏ콘센트별 배선용 차단기 설치, 차단기 규격(KS) 적정 및 충전부 노출
       방지 여부
     ｏ콘센트 설치 위치 및 설치 높이 적정 여부




비고



1. 수동식 분말소화기는 성능확인을 받은 경우 1회에 한하여 3년 연장 가능
  [소방용품의 품질관리 등에 관한 규칙(행정안전부령)] (시행‘17.2.15.)
2. 도로터널에 설치하는 소방시설에 대한 성능시험은 본 양식과 각 소방시설 성능시험조사표를 작성하여 첨부한다.
3. “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
   구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                         210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                  - 131 -
37. 고층건축물 성능시험조사표
가. 설치상태개요                                                                        (2쪽 중 1쪽)

                        항                            목

건축물 높이 및 [ ] 30층 이상         ◦ 대상 동수 :             [ ] 50층 이상          ◦ 대상 동수 :
 대상 동수

             수원       ◦ 유효수량 :          ㎥         [ ] 전용          [ ] 겸용

                      [ ] 전용          [ ] 겸용         ◦ 유효수량 :          ㎥
            옥상수조
                      설치제외       [ ] 고가수조 설치         [ ] 수원이 최상층 방수구보다 높은 위치
옥내소화전 설비
           가압송수장치     ◦ 펌      프 : [ ]전용          ◦ 예비 펌프 : [ ]

                      급수배관       [ ] 전 용                 [ ] 연결송수관과 겸용
             배관
                      수직배관                               ◦ 설치개수 : 개

             수원       ◦ 유효수량 :          ㎥         [ ] 전용          [ ] 겸용

                      [ ] 전용          [ ] 겸용         ◦ 유효수량 :          ㎥
            옥상수조
                      설치제외       [ ] 고가수조 설치             [ ] 수원이 최상층 헤드보다 높은 위치
스프링클러설비
           가압송수장치     ◦ 펌      프 : [ ] 전용         ◦ 예비 펌프 : [ ]

                      급수배관       [ ] 전 용
             배관
                        ◦ 수직배관 설치개수 : 개                     ◦ 유수검지장치 : 개

비상방송설비       음향장치     [ ] 우선 경보기능

             감지기      [ ] 아날로그 방식           [ ] 기타

자동화재탐지      음향장치      [ ] 우선 경보기능
  설비
           통신.신호배선 [ ] 이중배선                 [ ] 단선 시 고장표시

                      ◦ 1면 이상 외기에 면하는지 여부 [ ]
            제연설비
                      ◦ 피난안전구역과 비제연구역간의 차압 : pa

                      ◦ 설치 위치 : [ ] 복도     [ ] 계단실
           피난유도선
                      [ ] 광원점등방식     ◦ 작동가능시간 : [ ] 60분이상

피난안전구역의    비상조명등      ◦ 조도 :
 소방시설
                       설치 개수
            휴대용
           비상조명등       건전지 용량       [ ] 40분 이상           [ ] 60분 이상

                      ◦ 방열복 :       개          ◦ 방화복 :        개        ◦ 인공소생기 :        개
           인명구조기구
                      ◦ 공기호흡기 : 개(사용시간 :             분용 / 예비용기 :        개)

연결송수관설비      배 관      [ ] 전 용               [ ] 겸용
                                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                        - 132 -
나. 성능 및 점검항목                                                            (2쪽 중 2쪽)
                                                                      결과
번호                     점 검 항 목 (NFSC 604)
                                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)

     옥내소화전설비 (제5조)
     ｏ주된 수원의 저수량 적정 여부
     ｏ보조수원(옥상수원)의 저수량 적정 여부
     ｏ전용 가압송수장치 설치 및 주펌프와 동등 이상의 예비펌프 설치 여부
 1   ｏ비상전원 용량 적정 여부
     ｏ전용 급수배관 설치 여부
     ｏ겸용 설비 성능 적정 여부(연결송수관설비와 겸용하는 경우)
     ｏ주배관 중 수직배관 2개 이상 설치 여부 및 작동상태 적정 여부(50층
      이상인 경우)
     스프링클러설비 (제6조)
     ｏ주된 수원의 저수량 적정 여부
     ｏ보조수원(옥상수원)의 저수량 적정 여부
     ｏ전용 가압송수장치 설치 및 주펌프와 동등 이상의 예비펌프 설치 여부
     ｏ비상전원 용량 적정 여부
 2   ｏ전용 급수배관 설치 여부
     ｏ주배관 중 수직배관 2개 이상 설치, 개별 유수검지장치 설치 및 작동
      상태 적정 여부(50층 이상인 경우)
     ｏ헤드에 소화용수 양방향 공급 및 수리계산에 의한 설계 여부(50층 이
      상인 경우)
     ｏ음향장치 우선 경보기능 적정 여부
     비상방송설비 (제7조)
 3   ｏ음향장치 우선 경보기능 적정 여부
     ｏ축전지 설비 또는 전기저장장치 적정 설치 여부 및 용량 적정 여부
     자동화재탐지설비 (제8조)
     ｏ아날로그 방식의 감지기 설치 적정 여부
     ｏ아날로그 방식 외의 감지기 설치시 적정 여부(공동주택에 한함)
     ｏ수신기에서 감지기 작동 및 설치지점 확인가능 여부
 4
     ｏ음향장치 우선 경보기능 적정 여부
     ｏ통신.신호배선의 이중배선 설치여부 및 단선시 고장표시, 정상작동 여부
      (50층 이상인 경우)
     ｏ축전지 설비 또는 전기저장장치 적정설치 및 용량 적정 여부
     특별피난계단 계단실 및 부속실 제연설비 (제9조)
 5   ｏ제연설비의 적정 여부
     ｏ비상전원 용량 적정 여부
     피난안전구역의 소방시설 (제10조)
     ｏ피난안전구역과 비제연구역간 차압 적정 여부
     ｏ피난유도선 설치위치, 피난유도 표시부의 너비, 종류 및 용량 적정 여부
 6
     ｏ비상조명등 조도 적정 여부
     ｏ휴대용 비상조명등 설치개수, 건전지 및 충전식 건전지의 용량 적정 여부
     ｏ인명구조기구 설치개수, 설치장소, 표지판 설치 적정 여부
     연결송수관설비 (제11조)
 7
     ｏ전용배관 사용 여부 및 옥내소화전설비의 배관과 겸용시 주배관 구경의 적정 여부

비고
1. 고층건물에 설치하는 소방시설에 대한 성능시험은 본 양식과 각 소방시설 성능시험조사표를 작성하여 첨부한다.
2. “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
    구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                         210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                        - 133 -
38. 초고층 및 지하연계 복합건축물 성능시험 조사표
가. 건축물 관리현황                                                                (2쪽 중 1쪽)

※ 관리주체가 하나인 여러개의 대상은 각각 작성할 것

         주소(도로명)


         건물용도           층수     동        연면적              ㎡
 건물현황
         [ ] 초고층건축물(초고층건축물+지하연계 복합건축물)                  [ ] 지하연계 복합건축물


         건축허가일                    수용인원(지하연계 복합건축물만 해당)


                         [ ]초고층건축물
                         [ ]30층 이상 49층 이하 지하연계 복합건축물
            설치기준         [ ]16층 이상 29층 이하 지하연계 복합건축물
                         [ ]초고층 건축물등의 지하층이 문화 및 집회시설 및

피난안전구역                       판매ㆍ운수ㆍ업무시설 등으로 사용


           위치 / 면적            층중       층           /              ㎡



            법정여부         [ ]법정,      [ ]비법정



            설치여부         [ ]있음,      [ ]없음



            법정여부         [ ]법정,      [ ]비법정



                         차수판                           [ ]있음,      [ ]없음

선   큰

                         집수정(물저장고)                     [ ]있음,      [ ]없음

            설비현황

                         역류방지기                         [ ]있음,      [ ]없음



                         제연설비                          [ ]있음,      [ ]없음



종합방재실      위치    / 면적              층중        층 /          ㎡

                                                             210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                   - 134 -
나. 설치시설 조사표                                                             (2쪽 중 2쪽)

번호                          점 검 항 목                                   결과
                                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)

     피난안전구역
     [소방시설 등]
     ｏ자동제세동기 등 심폐소생술을 할 수 있는 응급장비 설치 여부
     ｏ피난안전구역 위층의 재실자수의 10분의 1 이상 수량의 방독면 확보 여부
     ｏ지하연계 복합건축물에 설치된 피난안전구역의 경우 설치된 층의 수
       용인원의 10분의 1 이상 수량의 방독면 설치 여부
 1
     ｏ소화기구, 옥내소화전, 스프링클러설비 설치 여부
     ｏ자동화재탐지설비 설치 여부
     ｏ방열복, 공기호흡기(보조마스크 포함), 인공소생기, 피난유도선(피난안전
       구역으로 통하는 직통계단 및 특별피난계단 포함), 유도등, 유도표지,
       비상조명등 및 휴대용비상조명등 설치 여부
     ｏ제연설비, 무선통신보조설비 설치 여부

     선큰
     ｏ선큰 면적의 적정 여부
     ｏ직통계단 혹은 경사로 폭의 적정 여부
 2
     ｏ선큰과 거실을 연결하는 출입문 너비의 적정 여부
     ｏ침수방지를 위하여 차수판, 집수정(물저장고), 역류방지기 설치 여부
     ｏ선큰과 거실에 접하는 부분에 제연설비 설치 여부

     종합방재실
     ｏ종합방재실 1개소(100층이상 2개소)설치 여부
     ｏ종방방재실 위치의 적정 여부
     ｏ종합방재실 방화구획 여부
     ｏ종합방재실 면적의 적정 여부
     ｏ대기 및 휴식을 위한 방화구획된 부속실 설치 여부
     ｏ출입문에 출입 제한 및 통제 장치 설치 여부
     ｏ조명설비(예비전원 포함) 설치 여부
     ｏ급수. 배수설비 설치 여부
 3   ｏ상용전원과 예비전원의 공급을 자동 또는 수동으로 전환하는 설비 설치 여부
     ｏ급기ㆍ배기설비 설치 여부
     ｏ냉방ㆍ난방설비 설치 여부
     ｏ전력공급 상황 확인 시스템 구축 여부
     ｏ공기조화. 냉난방. 소방. 승강기 설비의 감시 및 제어시스템 구축 여부
     ｏ자료 저장시스템 구축 여부
     ｏ지진계 및 풍향.풍속계(초고층 건축물에 한정) 설치 여부
     ｏ소화장비 보관함 및 무정전 전원공급장치 설치 여부
     ｏ피난안전구역, 피난용 승강기 승강장 및 테러 등의 감시와 방범. 보안을
       위한 폐쇄회로텔레비젼(CCTV) 설치 여부

비고
1. 초고층 및 지하연계 건축물에 설치하는 소방시설에 대한 성능시험은 본 양식과 각 소방시설 성능시험조사표를 작성하여 첨부한다.
2. “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
    구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                         210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                     - 135 -
39. 위험물 제조소등 성능시험조사표
가. 설치상태 개요                                                                 (3쪽 중 1쪽)

                            항                  목

                   연면적(㎡)           층수(지상/지하)                      높이(m)
 건축물등


지정수량의
  배수

             유별             품명                     유별               품명

위험물 유별 [ ]1류위험물                            [ ]2류위험물

  (품명)    [ ]3류위험물                         [ ]4류위험물

          [ ]5류위험물                         [ ]6류위험물

액 표면적     [ ]옥외탱크저장소            [ ]옥내탱크저장소                [ ]암반탱크저장소
  (㎡)

                                소화난이도 등급

          [ ]제조소                               [ ]일반취급소
 [ ]Ⅰ등급
          [ ]주유취급소                             [ ]판매취급소

 [ ]Ⅱ등급   [ ]옥내저장소                             [ ]옥내탱크저장소

          [ ]옥외저장소                             [ ]옥외탱크저장소
 [ ]Ⅲ등급
          [ ]암반탱크저장소                           [ ]이송취급소

          [ ]옥내소화전설비            [ ]옥외소화전설비                [ ]스프링클러설비

          [ ]물분무소화설비            [ ]이동식 포소화설비              [ ]고정식 포소화설비
 소화설비
          [ ]분말소화설비             [ ]불활성기체소화설비              [ ]할로겐화합물소화설비

          [ ]소형수동식소화기           [ ]대형수동식소화기               [ ]기타:

          [ ]자동화재탐지설비           [ ]비상경보설비                 [ ]확성장치
 경보설비
          [ ]비상방송설비             [ ]기타:

          [ ]피난구유도등             [ ]거실통로유도등                [ ]복도통로유도등
 피난설비
          [ ]계단통로유도등            [ ]기타:

          ※ 건축물은 위험물시설로 허가받은 단위가 동(棟) 단위 일때를 말하며, 건축물 내부의 별도 실(室) 단위로
  비고
           허가받은 대상은 해당 실(室)의 연면적, 높이를 말한다.

                                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                     - 136 -
나. 성능 및 점검항목                                           (3쪽 중 2쪽)

번호         점 검 항 목 (위험물안전관리법시행규칙 별표17)               결과
                                              (양호○, 불량×, 해당없음/)
     소화설비(공통)
     [소화난이도등급Ⅰ]
     ｏ위험물제조소등의 소화설비 적응성 적정 여부
     ｏ소화설비의 방사범위를 적정하게 설치 여부
     ｏ고인화점위험물 100℃미만 온도취급 시 제조소, 일반취급소에 소화기
 1    적정설치 여부(수량, 능력단위)
     ｏ가연성증기, 가연성미분 체류 우려 있는 곳에 소화기 적정설치 여부
     ｏ제4류 위험물 저장, 취급하는 옥외탱크저장소, 옥내탱크저장소 소화기
      적정 설치 여부
     [소화난이도등급Ⅱ,Ⅲ]
     ｏ위험물 제조소등의 소화설비 적응성 및 소화기 적정 설치 여부

     [ ]옥내소화전설비
     ｏ층마다 설치 및 수평거리의 적정 설치 여부
     ｏ수원 수량의 적정 설치 여부
     ｏ방수압력, 방수량의 적정 여부
     ｏ비상전원 적정 설치 여부
     [ ]옥외소화전설비
     ｏ수평거리, 설치수량의 적정 설치 여부
     ｏ수원 수량의 적정설치 여부
     ｏ방수압력, 방수량의 적정 여부
     ｏ비상전원 적정설치 여부
     [ ]스프링클러설비
     ｏ스프링클러헤드 설치 장소, 수평거리의 적정 여부
     ｏ개방형 스프링클러헤드 방사구역의 적정 여부
 2   ｏ수원 수량의 적정 설치 여부
     ｏ방수압력, 방수량의 적정 여부
     ｏ비상전원 적정 설치 여부
     [ ]물분무소화설비
     ｏ분무헤드 수량, 설치기준 적정 설치 여부
     ｏ방사구역의 적정 여부
     ｏ수원 수량의 적정 설치 여부
     ｏ방수압력, 방수량의 적정 여부
     ｏ비상전원 적정 설치 여부
     [ ]포소화설비
     ｏ고정식 포소화설비의 포방출구 개수의 적정 설치 여부
     ｏ이동식 포소화설비의 포소화전 개수의 적정 설치 여부
     ｏ수원 및 포소화약제의 수량의 적정 설치 여부
     ｏ비상전원 적정 설치 여부
                                          210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                               - 137 -
(3쪽 중 3쪽)

번호            점 검 항 목 (위험물안전관리법시행규칙 별표17)                        결과
                                                          (양호○, 불량×, 해당없음/)

     [ ]불활성기체소화설비
     ｏ전역방출방식 분사헤드 개수의 적정 설치 여부
     ｏ국소방출방식 분사헤드 개수의 적정 설치 여부
     ｏ이동식의 경우 방호대상물에서 호스접결구까지 수평거리 적정 여부
     ｏ소화약제 설치량의 적정 여부
     ｏ비상전원 적정설치 여부(전역 및 국소방출방식)
     [ ]할로겐화합물소화설비
     ｏ전역방출방식 분사헤드 개수의 적정 설치 여부
     ｏ국소방출방식 분사헤드 개수의 적정 설치 여부
     ｏ이동식의 경우 방호대상물에서 호스접결구까지 수평거리 적정 여부
 2   ｏ소화약제 설치량의 적정 여부
     ｏ비상전원 적정설치 여부(전역 및 국소방출방식)
     [ ]분말소화설비
     ｏ전역방출방식 분사헤드 개수의 적정 설치 여부
     ｏ국소방출방식 분사헤드 개수의 적정 설치 여부
     ｏ이동식의 경우 방호대상물에서 호스접결구까지 수평거리 적정 여부
     ｏ소화약제 설치량의 적정 여부
     ｏ비상전원 적정설치 여부(전역 및 국소방출방식)
     [ ]소화기
     ｏ전기설비에 소형수동식소화기 설치 여부
     ｏ소요단위, 능력단위의 적정 여부

     [ ]자동화재탐지설비
     ｏ건축물 등의 층별 경계구역의 적정 설치 여부
 3   ｏ건축물 등의 면적별 경계구역의 적정 설치 여부
     ｏ감지기 설치의 적정 설치 여부
     ｏ비상전원 적정 설치 여부
     [ ]피난설비
     ｏ주유취급소 유도등의 적정 설치 여부
 4
     ｏ옥내주유취급소 유도등의 적정 설치 여부
     ｏ비상전원 설치 여부



비고



1. 위험물 제조소등에 설치하는 소방시설에 대한 성능시험은 본 양식과 각 소방시설 성능시험조사표를 작성하여 첨부한다.
2. “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
    구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                      210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                               - 138 -
40. 방염 및 형식승인ㆍ성능인증 확인표
가. 설치상태개요                                                             (7쪽 중 1쪽)


                         항                       목

         [ ]설치(층 :                 )         [ ]미설치
         [ ]근린생활시설
           [ ]체력단련장,      [ ]의원,       [ ]공연장 및 종교집회장
         [ ]건축물의 옥내에 있는 시설
 방염물품      [ ] 문화 및 집회시설, [ ] 종교시설, [ ]운동시설(수영장 제외)
         [ ]의료시설                             [ ]교육연구시설 중 합숙소
         [ ]노유자시설                            [ ]숙박이 가능한 수련시설
         [ ]숙박시설                             [ ]방송통신시설 중 방송국 및 촬영소
         [ ]다중이용업소                           [ ]기타 층수가 11층 이상인 것(아파트 제외)
형식승인 및
       [ ]형식승인          [ ]성능인증             [ ]해당없음
 성능인증
나. 방염물품 사용 조사표
                                                           제조번호
              방염물품 사용장소                    제조업체          (두루마리번호 또는
  종류                                                      포장상자번호등)
                                                                        제조년월
         사용층 호실        장소              업체명       등록번호    또는 로트번호
 카페트
  커텐
 브라인드
  암막
 무대막
 벽지류
  합판
  목재
 섬유판
합성수지판
합성수지시트
  소파
  의자
 기타물품
         ｏ 허가관서 :
         ｏ 허가번호 및 일자
         ｏ 방염제 제조업체 및 형식승인번호 :
  방염     ｏ 설치장소 및 면적(㎡) :
 후처리




  비고     ※ 소방공사감리 결과보고서 제출(보고) 전에 방염물품을 설치(사용) 한 경우에 작성한다.

                                                         210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                       - 139 -