제18690호                    관               보               2016. 1. 29.(금요일)
                      점검 종류별 측정 및 시험항목 예시
                                    주기
          측정․시험항목          월차 분기 반기 연차 공사   감리      기록서식
                                          중
 외관 점검 및 부하측정               ○ ○ ○ ○ ○        ○     별지 제 호
 저압 전기설비 점검
                                                                           1




   절연저항 측정                        △ ○              별지 제 호
   누설전류 측정                    △ △
-                          -       -                   -        -
                                                                           2


   접지저항 측정                         ○ ○
-                          -                       -   -        -

-                          -       -                   -        -



 고압 전기설비 점검
   절연저항 측정                               ○         별지 제 호
   접지저항 측정                               ○
-                              -       -       -           -        -
                                                                           3


   절연내력 측정                               ○
-                              -       -       -           -        -




 변압기 점검                                  ○
-                              -       -       -           -        -




   절연저항                                 ○          별지 제 호
                               -       -       -           -        -



   절연내력 산가도 측정 절연유                      △
-                              -       -   -               -        -      4



 계전기 및 차단기 동작시험                          ○         별지 제 호
-      ,      (   )            -       -       -           -        -




  예비 절연 및 접지저항 측정                   ○ ○
                               -       -       -           -        -      5




  발전 축전지 및 충전장치 점검                  ○ ○            별지 제 호
                               -       -                   -        -




  설비 발전기 무부하 또는 부하시험            ○ ○ ○
                               -       -                   -        -      6




  적외선 열화상 측정                    ○ ○ ○              별지 제 호
                               -                           -        -




  전원품질분석                                 ○         별지 제 호
                               -                           -        -      7

                               -       -       -           -        -      8



 [비고] ○ : 필수, △ : 필요시
제4조(점검주기 및 점검횟수) 안전관리업무를 대행하는 전기안전관리자는 전기설비가 설치된 장소 또는
  사업장을 방문하여 점검을 실시해야 하며 그 기준은 다음과 같다.
               용 량 별               점검횟수        점검 간격
    저             1~300㎾이하          월1회        20일 이상
    압              300㎾초과           월2회        10일 이상
    고             1~300㎾이하          월1회        20일 이상
               300㎾초과~500㎾이하        월2회        10일 이상
               500㎾초과~700㎾이하        월3회         7일 이상
              700㎾초과~1,500㎾이하       월4회         5일 이상
    압        1,500㎾초과~2,000㎾이하      월5회         4일 이상
             2,000㎾초과~2,500㎾미만      월6회         3일 이상
제5조(점검결과의 판정) 점검결과의 판정기준은 다음 각 호와 같다.
  1. 부적합 사항
     가. 전기설비기술기준에 적합하지 않은 경우
     나. 산업통상자원부장관이 정하는 고시에 위반되는 경우
  2. 안전관리에 관한 조언
     가. 전기설비 설치, 운용상태가 미흡하다고 판단되거나 참고기준에 미달되는 사항이 있는 경우
     나. 내선규정 및 배전규정에 적합하지 않은 경우
     다. 수목, 토목, 건축 등의 안전관리 상 문제가 있는 경우
     라. 운전방법이 불합리하거나 절전 등 전기사용의 합리적인 사용이 필요한 경우
                                86