yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
검사내용                     검사방법        검사결과   비고

       인정되어 피뢰침이 면제되는 경우 등)
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.



바. 검지ㆍ경보설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                     검사방법        검사결과   비 고
     액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는
     화재를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하
     여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에
     는 그러하지 아니하다.
     가) 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 저장하는 시설
       중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또
1)
       는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 타법에 서면검사 후 샘플링확인        적 부
       서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계ㆍ기구를
       설치한 시설의 경우
     나) 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서
       감시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다.) 또는 CC
       TV 등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터링
       을 하는 경우
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


사. 긴급차단설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                     검사방법        검사결과   비고
     저장설비에 부착된 배관에는 긴급시 물질의 누출을 효
1)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     과적으로 차단할 수 있는 조치를 하여야 한다.
     반응ㆍ분리ㆍ정제ㆍ증류 등을 하는 실내 저장시설을
     자동으로 제어하는 설비, 살수장치, 방화설비, 소화설
     비, 저장설비의 냉각수펌프, 비상용조명설비, 그 밖에
     실내 저장시설의 안전확보에 필요한 시설에는 정전 등
2)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     으로 인하여 그 설비의 기능이 상실되지 아니하도록
     비상전력설비를 설치하고, 유해화학물질사업소 안에
     는 이상사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위한 통신설
     비를 설치하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.



아. 배출 및 처리설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

               검사내용                      검사방법        검사결과   비 고
     유해화학물질(인화성 액체 또는 기체, 급성독성물질,
     발암성 물질)의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는
     건축물에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로
     배출할 수 있도록 적절한 배출설비를 설치하여야 한
1)                                    서면검사 후 샘플링확인   적 부
     다. 다만, 밀폐설비이거나, 건축물의 목적상 배출설비
     를 설치할 수 없는 경우이거나, 다른 법령에서 정하는
     기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는
     배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.
     유해화학물질 취급시설의 이상 운전으로 유해화학물
     질이 외부로 방출될 경우에는 저장ㆍ포집 또는 처리설
2)                                    서면검사 후 샘플링확인   적 부
     비 등을 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 하여야
     한다.
     유해화학물질을 폐기ㆍ처리 또는 방출하는 설비를 설
     치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하
3)                                    서면검사 후 샘플링확인   적 부
     거나 원격 조정할 수 있는 수동조작 구조로 설치하여
     야 한다.
     냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각ㆍ폐수처리 등의 방법
     으로 유해화학물질의 부산물, 흄, 포집가스 또는 폐수
4)                                    서면검사 후 샘플링확인   적 부
     등을 폐기ㆍ처리하는 공정은 유해화학물질이 외부로
     방출되지 아니하도록 한다.
     안전밸브등으로부터 배출되는 유해화학물질은 연소ㆍ
     흡수ㆍ세정(洗淨)ㆍ포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으
     로 처리하여야 한다. 또한, 유해화학물질 취급시설을
     설치·운영하는 자는 다음 가)부터 마)까지 중 어느 하
     나에 해당하는 경우에는 배출되는 유해화학물질을 안
     전한 장소로 유도하여 처리해야 한다. 다만, 바)의 경
     우는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하
     여 외부로 직접 배출할 수 있다.
     가) 배출물질 연소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등의
       방법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할 우
5)                                    서면검사 후 샘플링확인   적 부
       려가 있는 경우
     나) 배출물질을 연소처리할 때에 유해성기체를 발생시
       킬 우려가 있는 경우
     다) 고압상태의 유해화학물질이 대량으로 배출되어 연
       소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등의 방법으로 완
       전히 처리할 수 없는 경우
     라) 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 기체 또는
       인화성 액체 저장설비에 안전밸브 등이 설치될 때
       에 저장설비에 냉각설비 또는 자동소화설비 등 안
       전상의 조치를 하였을 경우
검사내용                       검사방법        검사결과   비 고
     마) 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되어
       재해의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화설
       비를 설치하는 등 안전상의 조치를 하였을 경우
     바) 공정특성 상 배출되는 유해화학물질을 처리할 수
       없으며 처리공정 설치로 인하여 위험성이 증대될
       우려가 있는 경우
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


자. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                       검사방법        검사결과   비고
     유해화학물질을 저장하는 건축물의 바닥은 물질이 스
     며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용하
     여야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 제
1)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     외한다.
     가) 고체 또는 기체 유해화학물질을 취급하는 경우
     나) 물이 고일 수 없는 구조인 경우
     유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장탱크를 설
     치하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지
     하기 위해 방류벽, 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을
     활용한 집수시설을 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12
     월 31일 이전에 착공한 저장탱크로서 집수시설에 다
2)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     음 중 어느 하나에 해당하는 조치를 한 경우 적절하게
     설치된 것으로 본다.
     가) 거리가 협소한 측면 등에 감지기 또는 CCTV를 추
       가로 설치하여 감지경보체계를 강화한 경우
     나) 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
     액체상체 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 시설의 바
3)   닥둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니 서면검사 후 샘플링확인           적 부
     하도록 방지턱 등을 설치하여야 한다.
     유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질
4)   을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여 서면검사 후 샘플링확인         적 부
     야 한다.
     유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에
     적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를
5)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     구비하여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방
     문객 등을 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다.
     작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설을
6)   설치하고, 접근통로에 장애물이 없도록 하여야 한다.
     다만, 물반응성 물질은 제외한다.
검사내용                   검사방법        검사결과      비고
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.



차. 실내 저장시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                   검사방법        검사결과      비고
     저장시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유
     해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제
1)   한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적 서면검사 후 샘플링확인     적 부
     절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할
     수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.
     이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품
     의 방출, 불활성기체의 주입이나 냉각용수 등의 공급
2)                                   서면검사 후 샘플링확인   적 부
     을 위한 장치를 설치하여야 하며 안전하고 정확하게
     조작할 수 있도록 보수ㆍ유지하여야 한다.
     화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에
     따른 한국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에
3)                                   서면검사 후 샘플링확인   적 부
     적합한 것을 설치하여야 하고, 항상 철저하게 보수ㆍ
     유지하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.



카. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                   검사방법        검사결과   검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                     전수확인        적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수             전수확인        적 부


특이ㆍ권고사항


비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 1) 및 2)에 관한 검사내용은 국내 유해화학물질 취급사업장에서 신속하게 취급하여야하는 사유가 있어 산업통상자원부
      장관이 확인하는 경우에는 차기 정기검사 이전까지 확인할 수 있다.
     3. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
     4. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.
[별지 제6호 서식]

                 유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표
                             (실내 보관 시설 및 설비)


[시설현황]

           시설명                      취급물질명                     연간 취급량




[검사내역]
가. 보관시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                      검사방법        검사결과       비 고
     실내 보관시설의 건축물은 「건축법」 또는 「위험물안
1)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     전관리법」에서 정한 높이 기준을 따른다.
     종류가 다른 유해화학물질을 같은 보관시설 안에 보관
2)   하는 경우에는 화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막 서면검사 후 샘플링확인          적 부
     이나 바닥의 구획선 등으로 구분하여 보관해야 한다.
     보관시설에 유해화학물질 외에 기계, 자재류를 같이
3)   보관하고자 하는 경우에는 유해화학물질 보관높이보            샘플링확인       적 부
     다 높은 고정식 칸막이(벽 등)를 설치하여야 한다.
                     가) 선반 등의 수납장의
                        재료는 해당 물질의 취
                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
                        급에 적합한 기계적 및
                        화학적 성질을 가질 것
     보관시설에 선반 등의 수 나) 선반 등의 수납장은
     납장을 설치하는 경우에       하중에 의하여 생기는
4)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     는 다음의 기준을 따라야      응력으로부터    안전한
     한다.                것으로 할 것
                     다) 선반 등의 수납장은
                        유해화학물질    용기가
                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
                        쉽게 떨어지지 아니하
                        게 조치할 것
     보관시설이 보관시설 외의 용도로 사용하는 부분과 물
     리적으로 구획되지 아니한 경우에는 보관시설로 사용
5)   하는 실 전체에 ｢유해화학물질 실내 보관시설 설치 및 서면검사 후 샘플링확인        적 부
     관리에 관한 고시｣ 제5조제1호 및 제5조제2호에 따른
     기준을 적용할 것
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
나. 운반용기 등
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                      검사방법       검사결과   비고
     용기는 견고하여 쉽게 파손될 우려가 없고 그 입구로부터
1)                                         샘플링확인       적 부
     수납된 물질이 샐 우려가 없도록 하여야 한다.
     기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기를 사용하는 경우
2)                                         샘플링확인       적 부
     사용연한 이내의 것을 사용해야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


다. 그 밖에 실내 보관시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                     검사방법        검사결과   비고
     인화성, 자연발화성, 산화성, 폭발성 유해화학물질을
     취급하는 건축물 및 구조물의 불연재료, 내화구조 등
     은 「위험물안전관리법」 또는 「산업안전보건 기준에
     관한 규칙」 따라 화재ㆍ폭발 예방에 안전한 구조로 하
     여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우
     에는 안전한 구조로 설치된 것으로 본다.
     가) 「위험물안전관리법」 제2조 제1항 제1호에 따른
1)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
          위험물이 아닌 유해화학물질을 취급하는 경우
     나) 「위험물안전관리법」 제4조에 따른 지정수량 미
          만의 위험물로서 시ㆍ도조례에서 정하는 기준으
          로 취급하는 경우
     다) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제270조 제1항
          에 따른 내화기준 대상이 아닌 경우(인화성 물질
          을 사용하는 경우로 한정한다.)
     유해화학물질 보관시설이 설치된 건축물에는 환기설
     비를 설치하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해
     당하는 경우에는 환기설비를 설치하지 아니할 수 있
     다.
     가) ｢유해화학물질 실내 보관시설 설치 및 관리에 관
          한 고시｣ 제9조에 따른 배출설비가 설치되어 배출
2)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
          능력이 확보된 경우
     나) 공조설비 등이 설치되어 유효하게 배출되는 경우
          또는 송풍기나 배풍기 등을 이용한 동력식 강제배
          기를 적용한 경우
     다) 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물
          또는 성능준수가 어려운 구조에 해당하는 경우
검사내용                  검사방법        검사결과   비고
     라) 미분 체류의 우려가 없는 고체 상태 물질을 보관
          하는 경우
     부식성 물질을 보관하는 건축물은 물질이 스며들 우려
3)   가 있는 부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로 서면검사 후 샘플링확인          적 부
     피복하여야 한다.
     유해화학물질 보관시설에는 채광 및 조명 설비를 갖추
     어야 한다. 다만, 조명 설비가 설치되어 유효하게 조도
4)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     가 확보되는 건축물에는 채광 설비를 갖추지 아니할
     수 있다.
     자연발화성 물질을 쌓아 두는 경우 위험한 온도로 상
5)   승하지 못하도록 화재예방을 위한 조치를 하여야 한 서면검사 후 샘플링확인          적 부
     다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.



라. 검지ㆍ경보설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                     검사방법        검사결과   비 고
     액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는
     화재를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하
     여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우
     에는 그러하지 아니하다.
     가) 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 보관하는 시설
          중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종
1)        또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 타법 서면검사 후 샘플링확인      적 부
          에서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계ㆍ기
          구를 설치한 시설의 경우
     나) 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서
          감시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다.) 또는
          CCTV 등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터
          링을 하는 경우
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


마. 배출설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                     검사방법        검사결과   비 고

     유해화학물질(인화성 액체 또는 기체, 급성독성물질,
1)   발암성 물질)의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 서면검사 후 샘플링확인        적 부
     건축물에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로
배출할 수 있도록 적절한 배출설비를 설치하여야 한
     다. 다만, 밀폐설비이거나, 건축물의 목적상 배출설비
     를 설치할 수 없는 경우이거나, 다른 법령에서 정하는
     기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는
     배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


바. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                      검사방법        검사결과   비고
     유해화학물질을 취급하는 건축물의 바닥은 물질이 스
     며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용하
     여야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 제
1)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     외한다.
     가) 고체 또는 기체 유해화학물질을 취급하는 경우
     나) 물이 고일 수 없는 구조인 경우
     유해화학물질을 액체상태로 보관하는 보관설비를 설치
     하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하
     기 위한 아래의 조건을 만족하는 방지턱, 트렌치, 건축
     물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치하여야 한다. 다만,
     다른 법령에서 정하는 기준에 따라 확산을 방지하기 위
     한 집수시설을 설치한 경우에는 적절하게 설치한 것으
2)   로 본다.                             서면검사 후 샘플링확인   적 부
     가) 집수시설은 해당물질에 견디는 재질을 사용하거
       나 적절한 마감처리를 할 것
     나) 집수시설은 외부로 유출되지 아니하는 구조로 할
       것
     다) 용기를 취급하는 경우에는 집수시설의 용량을 최
       대 단일 용기의 100% 이상으로 할 것.
     액체상태 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 시설의 바닥
3)   둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도 서면검사 후 샘플링확인         적 부
     록 방지턱 등을 설치하여야 한다.
     유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을
4)   취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 서면검사 후 샘플링확인         적 부
     한다.
     유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에
     적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구
5)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     비하여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객
     등을 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다.

     작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설을
6)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     설치하고, 접근통로에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다
만, 물반응성 물질은 제외한다
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


사. 실내 보관시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

               검사내용                     검사방법       검사결과        비 고
     보관시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유
     해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제
1)
     한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적     샘플링확인       적 부
     절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할
     수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.
     유해화학물질 보관용기에 붙어 있는 유해화학물질 표
2)   시가 잘 보이도록 오염되거나 손상되지 아니하도록 하      샘플링확인       적 부
     여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


아. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                    검사방법       검사결과     검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                     전수확인        적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수             전수확인        적 부
특이ㆍ권고사항




비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
      2. 1) 및 2)에 관한 검사내용은 국내 유해화학물질 취급사업장에서 신속하게 취급하여야하는 사유가 있어 산업통상자원부
      장관이 확인하는 경우에는 차기 정기검사 이전까지 확인할 수 있다.
      3. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
      4. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.
[별지 제8호 서식]

               유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표
                           (실외 보관 시설 및 설비)


[시설현황]

           시설명                   취급물질명                      연간 취급량




[검사내역]
가. 보관시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

               검사내용                      검사방법        검사결과       비 고
     인화성, 자연발화성, 산화성, 폭발성 유해화학물질을
     취급하는 건축물 및 구조물의 불연재료, 내화구조 등
     은「위험물안전관리법」 또는 「산업안전보건 기준에
     관한 규칙」 따라 화재ㆍ폭발 예방에 안전한 구조로 하
     여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우
     에는 안전한 구조로 설치된 것으로 본다.
     가) 「위험물안전관리법」 제2조 제1항 제1호에 따른
1)                                    서면검사 후 샘플링확인   적 부
       위험물이 아닌 유해화학물질을 취급하는 경우
     나) 「위험물안전관리법」 제4조에 따른 지정수량 미
       만의 위험물로서 시ㆍ도조례에서 정하는 기준으
       로 취급하는 경우
     다) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제270조 제1항
       에 따른 내화기준 대상이 아닌 경우(인화성 물질
       을 사용하는 경우로 한정한다.)
     종류가 다른 유해화학물질을 같은 보관시설 안에 보관
2)   하는 경우에는 화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막 서면검사 후 샘플링확인        적 부
     이나 바닥의 구획선 등으로 구분하여 보관해야 한다.
                     가) 선반 등의 수납장의
                      재료는 해당 물질의 취
                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     보관시설에 선반 등의 수    급에 적합한 기계적 및

     납장을 설치하는 경우에     화학적 성질을 가질 것
                     나) 선반 등의 수납장은
3)   는 다음의 기준을 따라야
                      견고한 지반면에 고정 서면검사 후 샘플링확인       적 부
     한다.
                      할것

                     다) 선반 등의 수납장은
                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
                      하중ㆍ풍하중의   영향
검사내용                       검사방법        검사결과   비 고
                       등에 의하여 생기는 응
                       력으로부터 안전한 것
                       으로 할 것
                      라) 선반 등의 수납장은
                       유해화학물질     용기가
                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
                       쉽게 떨어지지 아니하
                       게 조치할 것
                      가) 보관시설은 습기가 없
                       고 배수가 잘 되는 장 서면검사 후 샘플링확인       적 부
     유해화학물질을 용기에 수
                       소에 설치할 것
     납하여 보관 또는 취급하
4)                    나) 유해화학물질을 보관
     는 것의 위치ㆍ구조 및 설
                       또는 취급하는 장소의
     비의 기준은 다음과 같다.                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
                       주위에는 표시를 하여
                       명확하게 구분할 것
     눈ㆍ비 등을 피하거나 차광 등을 위하여 보관시설에
     캐노피 또는 지붕을 설치하는 경우에는 환기에 지장을
5)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     주지 아니하는 구조로 하여야 한다. 이 경우 벽은 설치
     하지 아니하여야 한다.
     유해화학물질 보관시설에는 필요한 경우 조명 설비를
6)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     갖추어야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


나. 운반용기
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                        검사방법       검사결과   비고
     용기는 견고하여 쉽게 파손될 우려가 없고 그 입구로부터
1)                                         샘플링확인        적 부
     수납된 물질이 샐 우려가 없도록 하여야 한다.
     기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기를 사용하는 경우
2)                                         샘플링확인        적 부
     사용연한 이내의 것을 사용해야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


다. 사고예방 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                       검사방법        검사결과   비고
     액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는
     화재를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하
1)   여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에 서면검사 후 샘플링확인      적 부
     는 그러하지 아니하다.
     가) 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 보관하는 시설
검사내용                      검사방법        검사결과   비고
       중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종
       또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 타법
       에서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계ㆍ기
       구를 설치한 시설의 경우
     나) 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서
       감시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다.) 또는
       CCTV 등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터
       링을 하는 경우
     자연발화성 물질을 쌓아 두는 경우 위험한 온도로 상승
2)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     하지 못하도록 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.



라. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                      검사방법        검사결과   비 고
     유해화학물질을 액체상태로 보관하는 보관설비를 설치
     하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하
     기 위한 아래의 조건을 만족하는 방지턱, 트렌치, 건축
     물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치하여야 한다. 다만,
     다른 법령에서 정하는 기준에 따라 확산을 방지하기 위
     한 집수시설을 설치한 경우에는 적절하게 설치한 것으
1)   로 본다.                             서면검사 후 샘플링확인   적 부
     가) 집수시설은 해당물질에 견디는 재질을 사용하거
       나 적절한 마감처리를 할 것
     나) 집수시설은 외부로 유출되지 아니하는 구조로 할
       것
     다) 용기를 취급하는 경우에는 집수시설의 용량을 최
       대 단일 용기의 100% 이상으로 할 것
     액체상태 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 시설의 바닥
2)   둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도 서면검사 후 샘플링확인         적 부
     록 방지턱 등을 설치하여야 한다.
     유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을
3)   취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 서면검사 후 샘플링확인         적 부
     한다.
     유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에
     적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구
4)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     비하여야 하고 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객
     등을 고려하여 충분한 수량을 비치해야 한다.

     작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설을
5)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     설치하고, 접근통로에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다
검사내용                     검사방법       검사결과        비 고
     만, 물반응성 물질은 제외한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


마. 실외 보관시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                    검사방법       검사결과        비고
     보관시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유
     해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제
1)   한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적 서면검사 후 샘플링확인     적 부
     절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할
     수 있도록 잠금장치 등을 설치하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.



바. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                    검사방법       검사결과     검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                     전수확인        적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수             전수확인        적 부
특이ㆍ권고사항




비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
      2. 1) 및 2)에 관한 검사내용은 국내 유해화학물질 취급사업장에서 신속하게 취급하여야하는 사유가 있어 산업통상자원부
      장관이 확인하는 경우에는 차기 정기검사 이전까지 확인할 수 있다.
      3. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
      4. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.
[별지 제13호 서식]

                   유해화학물질 취급시설 정기ㆍ수시검사표
                              (제조ㆍ사용 시설 및 설비)


[시설현황]

             시설명                    취급물질명               연간 취급량




[검사내역]
가. 배관설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                   검사방법    검사결과       비 고
     배관 또는 그 배관(제조ㆍ사용시설 또는 그 배관의 밸브
     나 콕은 제외한다) 중 유해화학물질이 접촉하는 부분에
     대해서는 유해화학물질에 의하여 그 부분이 부식되어
1)   폭발ㆍ화재 또는 누출되는 것을 방지하기 위하여 물질        샘플링확인   적 부
     의 종류ㆍ온도ㆍ농도 등에 따라 부식이 잘 되지 않는
     재료를 사용하거나 도장(塗裝) 등의 조치를 하여야 한
     다.

     배관의 덮개ㆍ플랜지ㆍ밸브 및 콕의 접합부는 유해화
     학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사
     용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 확실한 방법으로
     하고 보수가 필요한 경우에는 적절하게 조치하여야 하
     며, 설계압력이 0.2MPa를 초과하는 배관의 경우에는 용
     접 접합부 20%에 대하여 비파괴시험을 하여야 한다.
     다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 비파괴시
     험을 실시한 것으로 본다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내
2)                                       샘플링확인   적 부
          부 감시 시스템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록
          체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관
          리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스템에
          의해 보호되는 범위에 한함)
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주
          기적인 배관 두께측정계획을 수립하고 수행 결과
          를 기록 관리하는 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위
          험도기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하
검사내용                      검사방법    검사결과   비 고
       는 경우
     라) 2015년 1월 1일 이후부터 2017년 12월 21일 이
       전에 착공한 시설로서 화학물질관리법 제24조 제
       2항에 따라 실시한 검사결과서를 갖춘 경우
                      가) 밸브 등에는 그 밸브
                        등의 개폐방향(조작스
                        위치에 의하여 그 밸브
                        등이 설치된 저장설비
                        에 안전상 중대한 영향
                                           샘플링확인   적 부
                        을 미치는 밸브 등에는
                        그 밸브 등의 개폐상태
                        를 포함한다)을 색채 등
                        으로 표시하여 구분되
                        도록 하여야 한다.
                      나) 밸브 등(조작스위치로
                        개폐하는 것은 제외한
                        다)이 설치된 배관에는
                        그 밸브 등의 가까운
                        부분에 쉽게 알아볼 수       샘플링확인   적 부
                        있는 방법으로 그 배관
                        내의 물질의 종류 및
     밸브는 다음의 기준에 따
                        방향이 표시되도록 하
     라 적절하게 설치하여야
                       여야 한다.
3)   하며, 취급자가 그 밸브 등 다) 상시 사용하지 않는
     을 적절히 조작할 수 있도     밸브 등은 자물쇠를 채
     록 조치하여야 한다.        우거나 봉인하는 등의
                        조치를 하여야 한다. 다
                        만, 긴급 시에 사용하는      샘플링확인   적 부
                        것이거나 일반인의 출
                        입이 철저히 통제된 구
                        역의 경우에는 그러하
                        지 아니하다.
                      라) 밸브 등을 조작하는
                        장소에는 밸브 등의 기
                        능 및 사용빈도에 따라
                        그 밸브 등을 확실히        샘플링확인   적 부
                        조작하는 데 필요한 발
                        판과 조명도를 확보해
                        야 한다.

                      마) 안전밸브 또는 방출밸
                        브에 설치된 스톱밸브        샘플링확인   적 부
                        는 그 밸브의 수리 등
검사내용                         검사방법    검사결과   비 고
                        을 위하여 특별히 필요
                        한 때를 제외하고는 항
                        상 완전히 열어 놓아야
                        한다.
                    바) 밸브와 배관과의 접속
                        은 접합부위가 이탈되
                                            샘플링확인   적 부
                        지 않도록 관리하여야
                        한다.
                    사) 밸브는 배관의 강도와
                        같거나 커야하며 외력,
                        진동 등에 의하여 의도
                                            샘플링확인   적 부
                        하지 않은 개폐가 이루
                        어지지 않도록 관리되
                        어야 한다.
     배관을 지상에 설치하는 경우에는 풍압ㆍ지반침하 및
     온도변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하고, 지면에
     닿지 아니하도록 하여야 하며 배관의 외면에 부식방지
4)                                          샘플링확인   적 부
     를 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 불변강관 또는 부
     식의 우려가 없는 재질의 배관의 경우에는 부식방지를
     위한 도장을 아니할 수 있다.
                    가) 금속성 배관의 외면에
                        는 부식방지를 위하여
                        도장ㆍ코팅 또는 전기         샘플링확인   적 부
                        방식 등의 필요한 조치
                        를할것

                    나) 배관의 접합부분(용접
                        에 의한 접합부 또는
                        물질의 누출의 우려가
                        없다고 인정되는 방법
                        에 의하여 접합된 부분
     배관을 지하에 매설하는
                        을 제외한다)에는 물질
5)   경우에는 다음의 기준에
                        의 누출여부를 점검할
     적합하게 하여야 한다.
                        수 있는 점검구를 설치
                        할 것. 다만, 2014년 12   샘플링확인   적 부
                        월 31일 이전 착공한
                        배관으로서 공정운전조
                        건(온도, 압력, 전류)에
                        대해 안전점검 수행 및
                        기록관리를 하는 경우
                        이거나, 다른 법령에 따
                        라 실시한 검사 결과
                        합격한 경우에는 점검