yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
가스공급시설 가스누출 검지장치
                                    0.073
                   기능 적절성

              가스송출, 유입 차단 및 이송장치
                                    0.088
                    기능 적절성

              정전기, 부식 방지 장치 등 기타
                                    0.073
                사고예방설비의 적절성

              배관의 감시, 제어, 누출검지, 접
                                    0.073
              지 등 사고예방설비 등의 적절성

기준   피해저감설비   누출조치 조치(500톤 이상 액상
                                    0.095
       기준           탱크)

             액면계, 비상전력, 통신시설, 불
              활성가스설비, 계기실, 피뢰침
     부대설비 기준                        0.048
             등 부대설비의 구조, 기능 등 적
                    절성

              탱크의 색(은색, 백색), 가스 명
                                    0.007
                  칭(붉은색) 표시
     표시기준
                  경계표지, 경계책         0.013

                  배관의 표시 및 색        0.007




                                       210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 6쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
                                   평가점수
                                            가중치      점수
분야      항목          세부항목             (ⓐ)                      비고
                                             (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                   [1~5점]
               합계                     -     1.200
              중요 정책에 소방, 안전 포함
              여부 (인터뷰 등), 안전관련 규
      경영자 의식                                0.071
              정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험
                  요인 평가 및 조치
              안전조직 규모, 체계, 운영, 위
       안전조직                                 0.117
경영                원회 구성 및 운영
의지   소방안전관리 지위, 권한, 선임 기간, 보유자
                                            0.102
         자      격, 임무 및 책임 인지도
안전            소방계획서(적절성, 이행), 피
       관련 서류                                0.041
관리              난계획도 및 피난안내도
       관련 행정   소방시설점검 및 조치 상태               0.051
              현수막, 포스터 등 안전 홍보
       소방 홍보                                0.008
                       실적
              자위소방대 임무카드, 실별 대
     안전자료 배포                                0.024
                    피 방법 등
예산   안전 분야 투자      안전 투자 실적                 0.205
              화재예방 및 일상적 안전관리
     예방 및 완화                                0.035
                   계획 수립 여부
소방            자위소방대 구성 및 교육 훈련
 및      대비                                  0.023
                     계획 수립
피난
              초기 대응 및 피난 계획 수립 여
계획      대응                                  0.054
                        부
        복구         복구 계획 수립                 0.009
              공간 내 주요 화재위험요인에
       화재감지   대비할 수 있는 화재 감지기 선             0.036
                      정 여부
              공간 내 주요 화재위험요인에
       자동소화   대비할 수 있는 자동소화방법               0.035
                     선정 여부
              공간 내 주요 화재위험요인에
설비
       방화구획   대비할 수 있는 수직/수평 방화             0.024
계획
                   구획 선정 여부
              공간 내 주요 화재위험요인에
       내화구조   대비할 수 있는 내화구조 선정              0.012
                       여부
              공간 내 주요 화재위험요인에
      피난설비 등  대비할 수 있는 피난용량(비상              0.076
              구, 피난로 폭, 등) 확보 여부
재발   재난 재발방지  화재 등의 재난 발생 후 재발
                                            0.072
방지    대책 수립       방지 대책의 수립
대책
등
수립   재난 재발방지   화재 등의 재난 발생 후 재발
                                            0.205
및    대책의 이행       방지 대책의 이행
그
이행
                                              210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 7쪽)

다. 소방시설등 유지관리

                                    평가점수
                                             가중치       점수
분야     항목              세부항목           (ⓐ)                        비고
                                              (ⓑ)     (ⓐ×ⓑ)
                                    [1~5점]

                합계                    -      15.306
                소화기의 종류, 배치, 압력 적
                                             0.102
      소화기구             합성
                 기타 소화기구의 적합성                0.079

                가압송수장치 성능 및 작동 상태            0.225
     옥내·외 소화
                     방수압력 적절성                0.179
        전
                 기타 소화전설비의 적절성               0.118
소화
                가압송수장치 성능 및 작동 상태            0.337

                가스계소화설비등의 작동상태               0.368
     자동소화설비
                헤드 및 감지기의 작동 여부              0.238
       (장치)
                자동 작동 및 유지관리 상태              0.284

                기타 자동소화설비의 적절성               0.230

      자동화재      감지기 설치 및 회로 감시상태             0.405
      탐지설비        감지기 작동 및 적응성               0.333
경보              경보 소리측정 (가장 들리지 않
      음향장치                                   0.210
                  을 만한 곳에서 측정)
     기타 경보설비      감시기능 등의 적합성                0.066

      피난기구        설치 및 사용의 적합성               0.157

피난   인명구조기구       설치 및 사용의 적합성               0.078
     기타 피난구조
                  설치 및 사용의 적합성               0.041
        설비
                  송풍기, 댐퍼 등의 작동              0.285
소화    제연설비(거     최소 차압 및 개방력등의
                                             0.304
활동   실, 급기가압)         적합성
·용                   시스템의 적합성                0.251
 수
     기타 소화활동
                  설치 및 사용의 적합성               0.103
     설비, 용수설비
      내화구조      내화구조 및 내화피복 등 상태             0.263
                     외부마감재료
                                             0.084
                  (불연, 준불연, 난연)
구조                   내부마감재료
       마감재                                   0.111
                  (불연, 준불연, 난연)
                    필로티 마감재료
                                             0.082
                  (불연, 준불연, 난연)
                                                210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                             (12쪽 중 8쪽)

                  면적별, 층별, 용도별               0.133
구획    방화구획
                     관통부 마감재 처리              0.088
필로티 주차장 구획        0.088

                 방재실, 발전기실 특수용도 등     0.080

                 방화문 설치 및 관리의 적합성     0.075
         방화문     자동폐쇄 시 정상 작동 여부      0.078

                     폐쇄 장애 여부         0.068
                 방화셔터의 설치 적절성(일체형
                                      0.036
                    시 출입문 포함)
         방화셔터    자동폐쇄 시 정상 작동 여부      0.038

                     폐쇄 장애 여부         0.029
     계단, 복도,
                  유효 너비, 장애물 비치 등     0.019
      출입구
                 계단의 구조 (특피, 피난, 직
     계단의 구조                           0.008
                      통, 옥외)
                 직통계단 간 통로 연결 여부      0.010
         직통 계단
                 직통계단에서 거실 보행거리 적
                                      0.010
                        합
                 도로로 통하는 통로 확보 여부     0.005
         주출입구
                 건물 바깥쪽으로 출구 적절성      0.005
건축               피난 가능 여부 및 비상문 자동
피난       옥상피난     개폐장치의 기능(옥상광장대      0.004
시설                      상)
등
     헬리포트 (경사    헬리포트(대피 공간) 유지관리
                                      0.002
     지붕 대피 공간)        (피난 가능)
                   양방향 피난 가능 여부       0.016
     양방향 피난
                    보행거리 적정 여부        0.013
                 비상구 피난 가능 여부(지하
         비상구                          0.014
                       등)
         무허가         무허가 증축 등         0.015
                 내진 등 기타 건축피난시설 적
          기타                          0.001
                        절성
위험   물분무 설비         복사열 노출 방호         0.317
물
·                복사열 노출 방호, 가스 기화
가스   수막 설비              유발            0.106
·                  둑, 방유제 등에 설치
소화   자동분말소화      탱크 상부 안전밸브, 펌프, 등에
설비                                    0.423
     설비          서 발생할 수 있는 화재에 대비
                                        210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                     (12쪽 중 9쪽)
     포                  수원            0.888
     소
     화                가압송수장치          1.030
     설
     비                약제저장탱크          0.930
(    약제혼합장치      0.723
고
발     기동장치       0.661
포
,   전동기 제어장치     0.640
도
포   유수, 압력검지장치   0.640
에
의      배관 등      0.661
한
      포방출구       0.640
증
기     포소화전       0.640
발
생     연결송액구      0.454
억
제
)     예비동력원      0.785




                   210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 10쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
                                      평가점수
                                               가중치      점수
분야      항목             세부항목             (ⓐ)                      비고
                                                (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                      [1~5점]
                 합계                     -      2.494

                 교육대상, 과정, 시기 등 적절성
교육   안전교육(전문     -안전관리책임자, 안전관리원,
                                               0.037
훈련     교육)        안전점검원(신규6개월, 3년마
                         다)

소방    소방교육            소방교육 실시                  0.022
교육
훈련    소방훈련            소방훈련 실시                  0.051

                      초기대응체계                   0.039
비상                    자위소방대 조직                 0.078
대응    자위소방대
조직                    임무 숙지 여부                 0.078

                      교육훈련 실시                  0.078

비상   비상대응훈련
                 비상대응조직 및 교육훈련 파트
대응   평가 점수(100                                 2.111
                   총점 중 90퍼센트 차지
훈련    점 만점)




                                                 210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 11쪽)
마. 화재위험성평가
                                       평가점수
                                                   가중치      점수
분야      항목             세부항목              (ⓐ)                        비고
                                                   (ⓑ)     (ⓐ×ⓑ)
                                      [1, 3, 5점]
                합계                        -        9.714
      플래시오버(f 공간(개구부, 공간크기, 가연물
     lash over) 가 적재량 등) 내 플래시오버 가능                0.175
       능성 평가              여부
     풀(pool) 화재의
                  연료누출에 의해 발생한 풀 화
예방   규모 및 화재 전                                     0.220
                   재의 크기 및 복사열 예측
     파 가능성 평가
                  유출 제어용으로 설치된 방유제
     방유제 용적 적
                  의 용적이 안전성 확보를 위해                 0.220
       정성 평가
                      충분한지 평가
     열감지기 작동
                  공간 내 설치된 열감지기의 작
     시점 적절성 평                                      1.085
                       동 시간 계산
           가
     연감지기 작동
                  공간 내 설치된 연감지기의 작
화재   시점 적절성 평                                      1.085
                       동 시간 계산
감지         가
     교차회로로 설 천장이 높거나, 들보와 같은 구
     계된 자동화재      조로 구획되어 있는 천장부에
                                                   1.085
     탐지 방법의 적 설치되어 있는 화재감지기의 화
       절성 평가         재 탐지 시간 계산
     스프링클러 작
자동                공간 내 설치된 스프링클러의
     동 시점 적절성                                      0.866
소화                    작동 시간 계산
          평가
     거주가능시간 화재로 인한 실내 온도 상승 및
                                                   1.060
피난        평가      연기발생에 의한 가시거리 계산
 /   피난용량 평가          피난용량 계산                      1.304
대응   제연 용량 적정   피난/대응에 필요한 제연/배연
                                                   1.060
       성 평가          성능 평가
내화
     기존 구조물 내
구조
     화시간 적정성    화재 시 구조물 온도 변화 계산                  0.652
및       평가
구획
                감지기 종류/위치/등 적정성
                     제연적정성
      실내화재        화재하중 위험성평가                       0.451
                스프링클러설비 설계적정성
                     피난적정성
3차              연료 누출 가능 지점이 건물과
 원              30미터 이내에 존재할 경우, 화
화재
                재위험성평가 필요, 고려되어야
피난
시뮬                    하는 사항들
레이                    -연료누출지점
      실외화재                                         0.451
 션                    -연료누출량
                     -풀(pool) 크기
                     -배수로 경사 설계
                -화염에 노출된 벽체가 받는 피해
                -벽체의개구부(창문, 문 등)피
해영향
                -건물 내부화재로 이어질 경우
                 (풀 화재에 의해 유리창이 깨
                 지거나 복사열에 의한 건물 내
                 부로의 2차 화재전파가 이루어
                      질 수 있음)
                                                 210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                           (12쪽 중 12쪽)

바. 기타

                                      평가점수
                                               가중치      점수
분야       항목            세부항목             (ⓐ)                      비고
                                                (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                      [1~5점]

                 합계                     -      0.968

                   안전관리규정의 적절성                 0.093
규정
     안전관리규정      안전관리규정 실시기록의 작성,
 등                                             0.058
                      보존(3년) 여부
         안 전 관 리 조직, 인원, 자격, 경력의 적절
                                               0.079
          자    등          성
          (안전관
안                    업무수행의 적절성                 0.079
          리 총 괄
전
          자, 부총
관
          괄자, 책
리
          임자, 안 대리자 지정 및 직무 대행의 적
자                                              0.058
          전 관 리          절성
          원, 안전
          점검원)

     정기검사 수시     정기검사, 수시검사의 적절성               0.030
     검사            검사 결과 조치 여부                 0.030
                진단 및 평가 실시, 시기 등 적
                         절성
                -정밀안전진단 : 가스공급시설
                 [15년 지난날이 속하는 해 및
                 이후 매5년], 액화천연가스저
     정밀안전진단
                 장탱크(5년 지난날의 연도에 1             0.024
      안전성평가
                  회,15년 지난날이 속하는 해
                        및 매5년)
                -안전성평가 : 가스공급시설[설
                       치 후 매5년]
                 진단 및 평가결과 조치 여부
     탱크의 기초      침하상태의 정기 점검 여부                0.041
                이상 작동 확인 및 기록유지(매
        물분무장치                                  0.005
                       월 1회)
                누출검사와 작동검사 실시 여부
     긴급차단장치                                    0.009
                       (연1회)
        비상전력      정기 검사 여부 및 결과                0.018
     가스누출경보
                   작동상황 점검(주1회)                0.013
        기
진단    진단결과       보수‧보강 및 개선요구 사항
                                               0.072
결과   보수‧보강 등       등에 대한 이행 여부
개선
     개선요구 사항
사항

외부
환경   예방, 대비,   지진 등 외부 환경 위험요인에
                                  0.359
위험    대응태세     대한 예방, 대비, 대응 태세
요인
                                    210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제7호서식]

                가스공급시설 화재예방안전진단 평가표
※ [    ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                                            (12쪽 중 1쪽)

1. 진단 개요
      명 칭                                  주 소

진단기관등                                    진단기간

                 전문인력                      분야                    성명

                                [ ] 소방기술사                             (서명 또는 인)

                                [ ] 소방시설관리사                           (서명 또는 인)
               「화재의 예방 및
                                [ ] 전기안전기술사                           (서명 또는 인)
             안전관리에 관한 법률
                 시행령」           [ ] 화공안전기술사                           (서명 또는 인)

             [별표 8] 제2호가목의
                                [ ] 가스기술사                             (서명 또는 인)
                 전문인력
                                [ ] 위험물기능장                            (서명 또는 인)


  평가자                           [ ] 건축사                               (서명 또는 인)

                                [ ] 소방                                (서명 또는 인)

                                [ ] 전기                                (서명 또는 인)
               「화재의 예방 및
                                [ ] 화공                                (서명 또는 인)
             안전관리에 관한 법률
                 시행령」           [ ] 가스                                (서명 또는 인)

             [별표 8] 제2호나목의
                                [ ] 위험물                               (서명 또는 인)
                 전문인력
                                [ ] 건축                                (서명 또는 인)


                                [ ] 교육훈련                              (서명 또는 인)

2. 점수 현황
                          “3.항목별평가표”            가중치점수     배점       등급 점수(D)
구분
                               합계점수(A)           만점 (B)   (C)       D=(A÷B×C)
합계                                               105.03   100

화재위험요인                                            27.32   19.0

소방계획 및 피난계획                                       18.07   28.6

소방시설등 유지관리                                        30.55   23.8

비상대응조직 및 교육훈련                                     11.42   14.3

화재위험성평가                                           14.47   9.5

기타                                                3.20    4.8

                              등급점수(D) 합계                  등급

                                                            210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 2쪽)

3. 항목별 평가표

가. 화재위험요인

                                      평가점수
                                               가중치      점수
분야     항목               세부항목           (ⓐ)                        비고
                                                (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                      [1~5점]

                 합계                     -      7.266

     인허가        무허가 위험물 저장 취급 여부               0.228
      각 류 별
                  1~6류 별 취급 주의사항               0.081
      취급방법
     표지 및 게시판
     (연료저장시설      설치상태(규격, 내용 등)               0.006
       등 제외)

     유출방지 조치
 위   (연료저장시설      방유턱 등 유출방지조치                 0.077
 험     등 제외)
 물
      위험물탱크       탱크 설치 기준 적합성                 0.093

       용기        운반용기, 수납용기 적절성                0.022
                점검 여부, 일반점검표 기록의 적
      정기점검 등                                   0.049
                        정성 등
      안전관리자           선임여부, 자격 등               0.136
     기타 위험물 안
              환기, 배출장치, 유분리장치 등                0.049
      전시설 등

       변압기            누유 등 이상 유무               0.026

     개폐기, 차단기         열화 및 손상 등                0.046

     배전반, 분전반         설치위치, 관리상태               0.033

       전선         열화, 노후, 피복손상 등               0.017
                문어발식, 접지, 과부하(누전)차
       콘센트                                     0.007
                      단형 설치
전기     전열기        관리상태(인가, 점검표)                0.004
                접지 여부(종별 적합), 접지선 열
       접지                                      0.037
                     화, 피복손상
      누전차단기       설치 및 정상작동 여부                 0.019
                정기점검 여부, 연료 상태, 축전
      비상발전기                                    0.058
                    지 및 충전장치
     방폭전기설비       방폭전기설비 설치 적정                 0.048

      안전관리자           선임여부, 자격 등               0.065
                                                  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                              (12쪽 중 3쪽)
                                                                평가점수
가스    저장설비 등           화기와의 거리                 0.183
                                                                1 또는 5
가스누출검지통보설비 및 이상압
       정압기     력통보장치 설치 및 작동상태(도     0.001
                     시가스)
               설치장소, 보관실 적정성 관리상
      가스용기                           0.081
                       태
               누설, 부식 및 파손 등 여부, 미
       배관      사용 배관 막음 상태, 호스 3미터   0.129
                이하, “T”형으로 연결 금지
      가스누설
                   설치 및 작동 상태        0.078
     자동차단장치
               환기구 및 급기구, 배기통 설치
      연소기구                           0.016
                      상태
      안전관리자     안전관리자 선임, 표시 등       0.085

               주방, 보일러실 등의 안전관리      0.074

                   주방후드 안전관리         0.080

      발화원 관리        흡연 등 관리          0.076
                소량 인화성 물질 등 기타
                                     0.074
                     발화원 관리
기                 용접, 용단 등 화기
타                                    0.110
                 작업 시 안전 조치 등
                 가연성물질 관리상태
      가연물 관리                         0.054
                   (화재하중 관리)
       방염           방염물품 사용          0.018
               폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치
       기타      및 관리상태 등 기타 화재위험 요    0.010
                  인 발생 및 조치 사항
               저장설비, 처리설비의 외면으로 부                     평가점수
                                     0.243
               터 보호시설까지 거리(30미터이상)                    1 또는 5
               가스공급시설과 화기 취급 장소                       평가점수
                                     0.243
                  까지 거리(8미터이상)                        1 또는 5
               저장설비 처리설비는 그 외면~ 사                     평가점수
                                     0.185
                   업소경계까지 거리                          1 또는 5
               고압 가스공급시설 안전구획 내
                                     0.146
                설치 및 면적 기준 적절성
               안전구역 고압가스공급시설간의                        평가점수
     배치기준                            0.146
                   거리(30미터이상)                         1 또는 5
가스             가스공급시설 외면 ~ 다른 제조소                     평가점수
                                     0.146
시설                간 거리(20미터이상)                        1 또는 5
기준             액화천연가스 저장탱크 외면 ~ 20
                                                      평가점수
                만세제곱미터 이상 압축기까지      0.146
                                                      1 또는 5
                   거리(30미터이상)

                                                      평가점수
                 안전조업 공지 확보 여부       0.156
                                                       1,4,5
               내진설계 여부 및 지진에 안전한
                                     0.219
                    구조인지 여부
      기초기준
               탱크 저부 가열 방식 (보일러 또
                                     0.219
               는 전기)에 따른 화재 위험 검토
                                        210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                    (12쪽 중 4쪽)
가스             저장탱크 간 거리(최대지름의 합                      평가점수
     저장설비 기준                         0.167
시설                 의 4분의 1이상)                         1 또는 5
- 물분무설비설치 시 제외
               저장탱크의 지반 침하, 변형 등      0.167
               저장탱크 외면 균열 및 콘크리트
               박리 상태, 철근 부식 등 탱크 외    0.171
                   관 및 구조물의 상태
               지하, 실내 저장탱크 설치실 내
                                      0.171
                   가스폭발 방지 조치
               폭발방지장치, 액면계, 물분무장
               치, 방류둑, 긴급차단장치, 압력
                                      0.137
               저하 방지조치의 구조, 기능 등의
                       적합성
                 기타 저장 성능의 안정성        0.128
      가스설비 기준
                가스설비의 재료, 구조, 강도, 성
     (발생, 기화, 정                       0.119
                        능
        제설비)
                  배관의 재료, 부식여부        0.176
               중량, 압력, 지진의 영향으로부
                                      0.143
                  터 안전한 구조 여부
                  누출 여부(용접부 등)        0.176

                    신축 흡수 조치          0.143
                배관장치(펌프, 밸브, 압축기
                                      0.143
                    등)의 절연
                 배관 지하 매설 깊이 등        0.143
     배관설비 기준
기준
                    수평거리 적절성          0.143

               자동차 충돌에 대한 영향 적절성      0.143

                   노출배관의 적절성          0.143
               배관 옥외 공동구에 설치 시 기준
               (환기장치, 방폭, 신축, 관통부     0.143
                      조치)
                  내압성능과 기밀성능          0.143

                 압력조정장치 기능 적절성        0.071
              가스공급시설 가스누출 검지장치
                                      0.073
                    기능 적절성
     사고예방설비 기 가스송출, 유입 차단 및 이송장치
                                      0.088
     준              기능 적절성
              정전기, 부식 방지 장치 등 기타
                                      0.073
                 사고예방설비의 적절성
              배관의 감시, 제어, 누출검지, 접
                                      0.073
              지 등 사고예방설비 등의 적절성
      피해저감설비 누출조치 조치(500톤 이상 액상
                                      0.095
        기준            탱크)

             액면계, 비상전력, 통신시설, 불
              활성가스설비, 계기실, 피뢰침
     부대설비 기준                          0.048
             등 부대설비의 구조, 기능 등 적
                    절성

                                         210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                     (12쪽 중 5쪽)
가스             탱크의 색(은색, 백색), 가스 명
                                      0.007
시설 표시기준            칭(붉은색) 표시
기준                 경계표지, 경계책          0.013