yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
526
2024-1-30-2-2500185
1900478822408
김*태
11,340
전라남도 진도군 진도대로
독촉등기
527
2024-1-30-2-2500221
1900478818333
방*만
11,340
전라남도 고흥군 고흥로
독촉등기
528
2024-1-30-2-2500235
1900478818021
김*하
11,340
전라남도 목포시 마파지로
독촉등기
529
2024-1-30-2-2500254
1900478817966
박*라
11,340
전라남도 무안군 봉월로
독촉등기
530
2024-1-30-2-2500275
1900478818058
백*근
11,340
전라남도 완도군 장보고대로
독촉등기
531
2024-1-30-2-2500308
1900478818352
이*귀
11,340
전라남도 광양시 매천로
독촉등기
532
2024-1-30-2-2500317
1900478817190
유*일
11,340
경기도 안산시 단원구 선부광장1로
독촉등기
533
2024-1-30-2-2500338
1900478817940
김*복
11,340
전라남도 장흥군 정남진로
독촉등기
534
2024-1-30-2-2500342
1900478818467
박*희
11,340
전라남도 여수시 신월로
독촉등기
535
2024-1-30-2-2500347
1900478818334
강*모
11,340
전라남도 고흥군 고흥로
독촉등기
536
2024-1-30-2-2500351
1900478817890
김*자
11,340
전라남도 영광군 굴비로
독촉등기
537
2024-1-30-2-2500358
1900478818484
신*순
11,340
전라남도 여수시 여순로
독촉등기
538
2024-1-30-2-2500361
1900478817875
김*상
11,340
전라남도 영광군 봉덕로
독촉등기
539
2024-1-30-2-2500370
1900478822551
김*운
22,680
전라남도 고흥군 고흥로
독촉등기
540
2024-1-30-2-2500396
1900478818213
문*일
11,340
전라남도 영암군 대불주거로
독촉등기
541
2024-1-30-2-2500414
1900478818473
박*섭
11,340
전라남도 여수시 문수로
독촉등기
542
2024-1-30-2-2500416
1900478822685
배*정
22,680
전라남도 여수시 국포1로
독촉등기
543
2024-1-30-2-2500450
1900478817876
최*봉
11,340
전라남도 영광군 봉덕로
독촉등기
◉소방청고시 제2024-8호
 수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준을 다음과 같이 개정합니다.
   2024년 04월 09일
            소방청장
           수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정고시


수신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.
제2조제15호부터 제17호까지를 각각 제21호부터 제23호까지로 하고, 같은 조에 제15호부터 제20호까
지를 각각 다음과 같이 신설한다.
 15. “축적형“이란 연기감지기 또는 정온식감지기로부터 일정농도의 연기 또는 온도가 일정시간 연
  속하는 것을 전기적으로 검출하여 화재신호를 수신하는 수신기를 말한다. 이 경우 전기적 검출 없
  이 단순히 작동시간만을 지연시키는 것은 제외한다.
 16. “아날로그식“이란 아날로그식 감지기로부터 발하여지는 고유신호를 직접 또는 중계기를 통하
  여 화재신호를 수신하는 수신기를 말한다.
 17. “주소형“이란 주소형 감지기로부터 발하여지는 고유신호를 직접 또는 중계기를 통하여 화재신
  호를 수신하고 작동한 감지기를 확인할 수 있는 수신기를 말한다.
 18. “단선단락 자동감시형”이란 수신기에 직접 또는 중계기를 통해 감지기(아날로그식 감지기는 제
  외한다) 접속 배선의 단선, 지구음향장치 접속 배선의 단선 및 단락을 자동적으로 검출하는 기능이
  있는 것을 말한다.
 19. “최대공급부하”란 외부 출력부하에 직접 전력을 공급하는 수신기가 상용전원에서 외부 출력부
  하에 이상 없이 직류전원을 공급할 수 있고 상용전원이 차단된 경우에는 외부 출력부하에 직류전원
  을 제조사의 설계시간(이하 “예비전원 최대부하공급시간”이라 한다) 이상 공급할 수 있는 부하
  를 말한다.
 20. 수신기의 설치장소에 따라 “옥내형”, “옥내·옥외형”으로 구분한다.
제3조제3호 중 “와셔”를 “와셔(washer)”로 하고, 같은 조 제4호나목 중 “80 ± 2℃”를 “(90
± 2) ℃”로, “아니하여야”를 “않아야”로, “V-2이상의 난연성능”을 “V-2 이상의 난연 성능”
으로 하며, 같은 조 제15호 중 “5초(축적형의 경우에는 60초)이내이어야”를 “5초 이내이어야”로
하고, 같은 조 제21호 중 “전원입력”을 “전원입력 회로”로, “브레이커”를 “차단기”로 하며, 같
은 조에 제21호의2를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제30호나목1)부터 4)까지 외의 부분 전단 중
“연축전지”를 “연축전지(鉛蓄電池)”로 하며, 같은 조 제31호를 제33호로 하고, 같은 조에 제31호
및 제32호를 각각 다음과 같이 신설한다.
 21의2. 외부 출력부하에 직접 전원을 송출하도록 구성된 각각의 회로에는 퓨즈 또는 차단기 등을 설
  치하여 전력 공급 중 퓨즈가 녹아 끊어지거나 차단기 등이 차단된 경우에는 200초 이내에 자동적
  으로 음향장치가 작동하고 차단된 회로를 표시하여야 하며 차단된 회로 이외의 다른 회로의 기능에
  영향을 미치지 아니하여야 한다. 다만, 단선단락 자동감시형인 경우에는 퓨즈 또는 차단기 등을 설
치하지 아니할 수 있다.
 31. 수신기의 외부 인출선 또는 외부 전선 접속 단자가 있는 경우에는 외부 인출선 또는 단자에 접속
  되는 전선을 44.5 N의 힘으로 1분 동안 당기는 경우 견딜 수 있는 구조이어야 하고, 그 응력이 수
  신기 내부로 전달되어 연결을 파손시키거나, 다른 부품에 영향을 주지 아니하여야 한다.
 32. 수신기의 주전원이 직류전원인 경우에는 전원의 극성을 반대로 하여 주전원을 인가하는 경우 퓨
  즈 또는 차단기 등의 보호장치를 통해 전원회로를 보호하여야 한다.
제4조제2호라목 본문 중 “보호카바”를 “보호 덮개”로 하고, 같은 조 제5호가목 본문 중 “산업표준
화법에 의한 KS제품인증표시품, 전기용품 및 생활용품 안전관리법”을 “「산업표준화법」에 의한 KS
제품인증표시품, 「전기용품 및 생활용품 안전관리법」”으로 하며, 같은 목 단서를 삭제하고, 같은 호
에 라목을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제7호아목 전단 중 “방전종지전압”을 “방전종지전압(放電
終止電壓)”으로 하고, 같은 목 후단 중 “연축전지”를 “연축전지(鉛蓄電池)”로 한다.
  라. 가목 및 나목에도 불구하고 과전류 보호장치로 자체 복원력에 의한 재용성(再用性)이 있는 폴리
     스위치 등을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제5조의2 및 제5조의3을 각각 다음과 같이 신설한다.
제5조의2(주전원 순간전압 강하 및 정전시험) 화재표시를 유지하고 있는 수신기를 다음 각 호의 시
 험을 실시하는 경우 화재표시를 유지하여야 하며 시험 후 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여
 야 한다.
 1. 정격전압에서 분당 6회의 비율로 정격전압의 100 % 및 50 %를 10회 반복하는 시험
 2. 정격전압에서 분당 6회의 비율로 전원공급 및 전원공급 차단을 10회 반복하는 시험
제5조의3(반복시험) 수신기는 다음 각 호에 해당하는 시험을 정격전압으로 10,000회 반복하는 경우
 에는 구조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.
 1. 화재수신용 수신기의 경우 화재표시 작동
 2. 가스누설수신용 수신기의 경우 가스누설표시 작동
제12조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “경계구역의”를 “경계구역 또는 다른 감지기의”로 하고, 같
은 조 제6항 각 호 외의 부분 중 “다신호식”을 “다신호식감지기를 접속하는”으로 하며, 같은 항 제1
호 중 “주음향장치 또는 부음향장치의 명동”을 “주음향장치에 의해 경보”로, “의한”을 “의해 해
당”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “화재등 및 지구음향장치가 자동적으로 작동되어야”를 “화재표시
등 및 지구음향장치에 의해 경보하여야”로 하며, 같은 조 제7항을 다음과 같이 한다.
 ⑦ 축적형인 수신기(아날로그식 축적형인 수신기는 제외한다)는 다음 각 호에 적합하여야 한다.
 1. 축적을 설정한 회선으로 화재신호를 수신하는 경우 다음 각 목에 적합하여야 한다.
  가. 최초의 화재신호 수신 시점부터 30초 이상 60초 이하의 시간(이하 “축적시간”이라 한다) 동
     안 해당회선의 전원을 차단 및 전원인가를 1회 이상 반복한 후 60 초의 시간(이하 “화재표시
     감지시간”이라 한다)동안 화재신호를 감시하여야 한다. 이 경우 전원 차단시간은 1초 이상 3
     초 이하이어야 한다.
  나. 공칭축적시간(제조사 설계시간)은 축적시간 범위에서 10초 간격이어야 한다.
다. 최초 화재신호 수신 시점부터 화재표시감지시간동안 주음향장치에 의해 경보하여야 하며 지구
     표시장치에 의해 해당 경계구역을 자동적으로 표시하고 해당 회선의 축적 검출을 확인 할 수
     있어야 한다.
  라. 화재표시감지시간동안 동일 회선의 화재신호를 수신하는 경우 제1항에 따른 화재표시를 하여야
     한다. 이 경우 화재신호 수신 시점부터 화재표시까지의 소요시간은 5초 이내이어야 한다.
  마. 발신기로부터 화재신호를 수신하는 경우 축적 검출기능을 해제하고 화재표시를 하여야 한다.
 2. 접속된 회선별 또는 감지기 별로 축적을 설정할 수 있는 장치가 있어야 한다.
제12조제8항 중 “수신기”를 “수신기(아날로그식 축적형인 수신기는 제외한다)”로, “입력신호량”
을 “입력 신호량”으로, “아날로그식 감지기의”를 “각각의 아날로그식 감지기에 대한 예비표시 및
화재표시”로, “있어야 한다”를 “있어야 하며 다음 각 호에 적합하여야 한다”로 하고, 같은 항에 제
1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조에 제9항 및 제10항을 각각 다음과 같이 신설한다.
 1. 아날로그식 감지기로부터 출력된 신호가 예비표시 작동레벨 값 이상 감지한 경우에는 주음향장치
  에 의해 경보하여야 하며 지구표시장치에 의해 해당 경계구역을 자동적으로 표시하여야 한다.
 2. 제1호의 표시 및 경보중에 동일 아날로그식 감지기로부터 출력된 신호가 화재표시 작동레벨 값 이
  상인 경우에는 화재표시등 및 지구음향장치에 의해 경보하여야 한다.
 ⑨ 아날로그식 축적형인 수신기는 다음 각 호에 적합하여야 한다.
 1. 아날로그식 감지기로부터 출력된 신호를 수신한 경우 예비표시, 축적감지(화재표시 작동레벨 값을
  최초로 감지한 경우를 말한다. 이하 같다)표시 및 화재표시를 표시함과 동시에 입력 신호량을 표시
  할 수 있어야 한다.
 2. 각각의 예비표시 및 화재표시 작동레벨 설정할 수 있는 조정장치를 설치하여야 한다.
 3. 아날로그식 감지기 별 축적을 설정할 수 있는 장치가 있어야 한다. 이 경우 공칭축적시간은 30초
  이상 60초 이내에서 10초 간격이어야 한다.
 4. 아날로그식 감지기로부터 출력된 신호가 예비표시 작동레벨 값 이상 감지한 경우에는 지구표시장
  치에 의해 해당 경계구역을 자동적으로 표시하여야 하며 주음향장치에 의해 경보(이하 “예비경
  보”라 한다)하여야 한다.
 5. 아날로그식 감지기로부터 출력된 축적감지 신호를 수신한 경우에는 지구표시장치에 의해 축적을
  감지한 감지기의 해당 경계구역을 자동적으로 표시하여야 하며 주음향장치에 의해 경보(이하 “축
  적경보”라 한다)하여야 한다.
 6. 제5호의 표시 및 경보중에 동일 아날로그식 감지기로부터 출력된 신호가 공칭축적시간동안 연속적
  으로 화재표시 작동레벨 값 이상인 경우에는 화재표시등 및 지구음향장치에 의해 경보(이하 “화재
  경보”라 한다)하여야 한다. 이 경우 공칭축적시간 종료 시점부터 화재경보까지의 소요시간은 5초
  이내이어야 한다.
 7. 발신기로부터 화재신호를 수신하는 경우 축적감지 기능을 해제하고 화재표시등 및 지구음향장치에
  의해 경보하여야 한다.
 ⑩ 주소형인 수신기는 주소형감지기로부터 화재신호를 수신하는 경우 제1항의 화재표시를 함과 동시
에 해당 경계구역의 작동한 감지기의 설치지점을 표시하여야 한다.
제12조의2 및 제12조의3을 각각 제12조의3 및 제12조의4로 하고, 제12조의2를 다음과 같이 신설한
다.
제12조의2(속보기와 접속되는 아날로그식 축적형인 수신기의 구조) 자동화재속보설비의 속보기(이하
 ‘속보기’라 한다)를 접속하는 아날로그식 축적형인 수신기는 다음 각 호에 의한 출력신호를 각
 각 발신하는 구조이어야 한다.
 1. 예비경보
 2. 축적경보
 3. 화재경보(발신기에 의한 화재경보를 포함한다)
제13조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.
 ③ 회선별 접속 가능한 감지기ㆍ탐지부ㆍ중계기를 접속하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여야
 한다.
제15조의2제4항을 제6항으로 하고, 같은 조에 제4항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제6항(종전의
제4항) 중 “제17조제6호가목 및 나목”을 “제17조제6호가목, 나목 및 다목”으로 한다.
 ④ 무선식 감지기, 무선식 발신기, 무선식 중계기, 무선식 경종, 무선식 시각경보장치로부터 통신점검
 신호를 수신하는 장치가 있는 경우에는 다음 각목에 의한 통신점검신호 발신 개시로부터 제17조제6
 호다목에 의한 통신점검신호 및 재확인신호를 수신하는 소요시간은 200초 이내이어야 하며, 수신 소
 요시간을 초과할 경우 표시등 및 음향으로 경보하여야 한다.
 1. 「감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」제5조의4제2항제2의2호가목
 2. 「발신기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」제4조의3제4항제1호
 3. 「중계기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」제3조의2제6항제1호
 4. 「경종의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」제3조의3제5항제1호
 5. 「시각경보장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」제4조제2항제5호가목
제15조의3을 다음과 같이 신설한다.
제15조의3(고장감시 시험) ① 아날로그식 감지기, 주소형 감지기 또는 중계기를 접속하는 수신기는
 다음 각 호의 단선ㆍ단락 또는 차단 시점부터 200초 이내에 표시장치 및 음향으로 경보하여야 하
 며 단선ㆍ단락으로 인해 정상작동이 되지 않는 아날로그식 감지기ㆍ중계기를 확인할 수 있어야 한
 다.
 1. 수신기ㆍ아날로그식 감지기간 또는 수신기ㆍ주소형 감지기간 접속배선의 단선 및 단락(아날로그식
     감지기 또는 주소형감지기를 접속하는 경우에 한함)
 2. 수신기ㆍ중계기간 접속배선의 단선ㆍ단락(중계기를 접속하는 경우에 한함)
 3. 「중계기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」제3조제14호가목ㆍ제15호가목ㆍ제17호가목에 의
     한 퓨즈의 끊어짐 또는 차단기의 차단 (중계기를 접속하는 경우에 한함)
 ② 단선단락 자동감시형 수신기는 다음 각 호의 단선ㆍ단락 시점부터 200초 이내에 표시장치 및 음향
 으로 경보하고 단선ㆍ단락으로 인해 정상작동이 되지 않는 해당배선 또는 단선ㆍ단락된 감지기를 확
인할 수 있어야 한다.
 1. 수신기ㆍ감지기(아날로그식 감지기는 제외한다)간 접속배선의 단선
 2. 수신기ㆍ지구음향장치간 또는 단선단락 자동검출형 중계기ㆍ지구음향장치간 접속배선의 단선ㆍ단
  락
 ③ 제1항 및 제2항의 단선 및 단락으로 보호장치가 작동되거나 단선이 검출된 경우 다른 배선 접속회
 로의 기능에 영향을 미치지 아니하여야 한다.
 ④ 광전식스포트형감지기(아날로그식 또는 주소형에 한한다)를 접속하는 수신기는 「감지기의 형식
 승인 및 제품검사의 기술기준」제32조의2제1항의 고장 시점부터 200초 이내 표시장치 및 음향으로
 경보하여야 하며 해당 감지기를 확인 할 수 있어야 한다.
 ⑤ 광전식스포트형감지기 또는 이온화식스포트형감지기(보정식에 한한다)를 접속하는 수신기는 「감
 지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」제32조의2제2항제2호 및 제32조의3제3호의 고장 시점부
 터 200초 이내 표시장치 및 음향으로 경보하고 해당 감지기를 확인할 수 있어야 한다.
제17조제2호 중 “도통시험”을 “도통(導通)시험”으로 하고, 같은 조 제6호나목 중 “168시간”을
“24시간”으로 하며, 같은 목에 단서를 다음과 같이 신설한다.
   다만, 무선식 감지기, 무선식 발신기, 무선식 중계기, 무선식 경종, 무선식 시각경보장치(이하
       “무선식감지기등”이라 한다)로부터 통신점검 신호를 수신하는 장치가 있는 경우에는 그러하
       지 아니하다.
제17조제6호다목을 라목으로 하고, 같은 호에 다목을 다음과 같이 신설하며, 같은 호 라목(종전의 다
목) 중 “가목 및 나목”을 “가목부터 다목까지”로 하고, 같은 조에 제7호를 다음과 같이 신설한다.
  다. 무선식감지기등으로부터 통신점검신호를 수신할 수 있는 장치가 있는 수신기는 무선식감지기등
       으로부터 통신점검신호를 수신하는 경우에는 자동적으로 무선식감지기등에 통신점검 확인신호
       를 발신하는 장치를 설치하여야 하며 무선식감지기등의 재확인신호를 수신하는 장치를 설치하
       여야 한다.
 7. 아날로그식인 수신기는 아날로그식 감지기의 입력 신호량을 확인 할 수 있는 장치를 설치하여야 한
  다.
제17조의2제4호라목 중 “출력신호”를 “수동작동에 의한 신호, 출력신호”로 하고, 같은 호에 자목부
터 하목까지를 각각 다음과 같이 신설한다.
  자. 제12조제9항제4호ㆍ제5호의 예비경보ㆍ축적경보에 의한 신호(아날로그식 축적형인 수신기에
       한함)
  차. 제3조제21의2호의 차단된 회로에 의한 신호
  카. 제15조의3제1항의 단선ㆍ단락에 의한 신호(아날로그식 감지기, 주소형 감지기 또는 중계기와
       접속되는 경우에 한함)
  타. 제15조의3제2항의 단선ㆍ단락에 의한 신호(단선단락감시형에 한함)
  파. 제15조의3제4항의 고장에 의한 신호(아날로그식 또는 주소형 광전식스포트형감지기와 접속되
       는 경우에 한함)
하. 제15조의3제5항의 고장에 의한 신호(광전식스포트형감지기 또는 이온화식스포트형감지기 중
     보정식을 접속되는 경우에 한함)
제18조를 제18조의2로 하고, 같은 조(종전의 제18조) 제목 외의 부분을 다음과 같이 한다.
 방수형 수신기는 (23 ± 2) ℃, 상대습도 (50 ± 2) %의 상태에 24시간 방치한 후 (23 ± 2) ℃의
 맑은 물에 48시간 침지시키는 경우 내부에 물이 고이지 않아야 하며 기능 및 절연저항시험에 이상이
 생기지 아니하여야 한다.
제18조를 다음과 같이 신설한다.
제18조(살수시험) 옥내ㆍ옥외형 수신기(방수형은 제외한다)를 사용상태로 부착하고 다음 각 호의 시
 험을 실시하는 경우 내부에 물이고이지 않아야 하며, 기능 및 절연저항시험에 이상이 생기지 않아
 야 한다.
 1. 맑은 물을 34.5 kPa의 압력으로 3개의 분무헤드를 이용하여 전면 상방에 (45 ± 2)° 각도의 방
   향에서 시료를 향하여 일률적으로 1시간 동안 물을 분사하는 시험
 2. 맑은 물을 138 kPa의 압력으로 분무헤드를 이용하여 전면 하방에 (45 ± 2)° 각도의 방향에서
   시료를 향하여 일률적으로 1시간 동안 물을 분사하는 시험
제20조 중 “1 000”을 “1000”으로 한다.
제21조의2를 다음과 같이 한다.
제21조의3제1항제1호 중 “(10 ~ 150)”을 “10 ~ 150”으로 하고, 같은 항 제4호 및 제5호 중
“스위프”를 각각 “스위프(sweep)”로 하며, 같은 조 제2항제1호 중 “(10 ~ 150)”을 “10 ~
150”으로 한다.
제21조의4제1항 중 “40±2”를 “(40 ± 2)”로, “93”을 “(93 ± 2)”로 하고, 같은 조 제2항
중 “40±2”를 “(40 ± 2)”로, “93”을 “(93 ± 2)”로 한다.
제21조의6 및 제21조의7을 각각 다음과 같이 신설한다.
제21조의6(출력전압시험) ① 외부 출력부하에 직접 전력을 공급하는 수신기는 주전원이 인가된 상태
 에서 최대공급부하에 공급하는 출력전압은 다음 각 호에 적합하여야 한다.
 1. 출력전압은 출력 설계전압의 ±5 % 이하이어야 한다.
 2. 직류전압 출력의 리플과 잡음성능은 2 % 피크-피크 이내이어야 한다.
 ② 외부 출력부하에 직접 전력을 공급하는 수신기는 최대공급부하에 출력전압을 공급한 상태에서 주
 전원을 차단하여 예비전원으로 전환하는 경우 주전원 차단시점부터 100 ms 경과 후 예비전원 최대
 부하공급시간까지의 출력전압은 다음 각 호에 적합하여야 한다.
 1. 출력 설계전압의 -5 %에서부터 +20 %까지의 범위이어야 한다.
 2. 직류전압 출력의 리플과 잡음성능은 2 % 피크-피크 이내이어야 한다.
제21조의7(부하전류 변화에 따른 순간반응시험) 외부 출력부하에 직접 전력을 공급하는 수신기는 직
 류전원 공급 출력단의 부하변화 전류(Ix)를 [그림1] 및 [그림2]와 같이 25 %에서 100 %로 상
 승 및 100 %에서 25 %로 감소시키는 경우 부하변화 전류(Ix)로 인해 발생하는 최대 출력전압
 편차(Vm)는 설계출력전압의 10 % 이내이어야 하며 회복시간(TR)은 20 ms 이내로 하여야 한
다.




제22조에 제23호부터 제26호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.
 23. 접속 가능한 자동화재속보설비의 속보기 성능인증번호(해당되는 경우에 한함)
 24. 최대공급부하 및 예비전원 최대부하공급시간(해당하는 경우에 한함)
 25. 출력설계전압(해당하는 경우에 한함)
 26. 공칭축적시간(축적형에 한함)
제22조의2 및 제3조를 각각 다음과 같이 신설한다.
제22조의2(표시내구성) 표시명판에 기재된 표기사항은 다음 각 호에 의한 시험을 실시한 후 알코올
 에 적신 천 조각을 이용하여 18 N의 힘으로 문지르는 경우 표기사항이 지워지지 않아야 하며 식
 별이 가능하여야 한다.
 1. 표시명판을 맑은 물에 48시간 동안 담가둘 것
 2. 표시명판을 (80 ± 2) ℃의 공기 중에 10일 동안 노출할 것


                           부    칙


제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.
제2조(형식승인에 관한 일반적 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 형식승인 (형식승인 변경 신청을 포
함한다. 이하 같다)을 신청하여 이 고시 시행 당시 그 형식승인 절차가 진행 중인 경우에는 개정규정
에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
 ② 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 형식승인을 받은 경우 또는 제1항에 따라 형식승인을
받은 경우에는 이 고시에 따라 형식승인을 받은 것으로 본다. 다만, 이 고시 시행일로부터 1년 이내
에 개정규정에 따라 다시 형식승인을 받아야 한다.
제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 제품검사(품질제품검사의 경우에는
합격표시 교부를 말한다. 이하 같다.)를 신청한 경우로서 이 고시 시행 당시 그 검사가 진행 중인 경
우에는 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
 ② 부칙 제2조제1항 및 같은 조제2항 본문에 따라 형식승인을 받은 소방용품에 대한 제품검사는
개정규정에도 불구하고 이 고시 시행일로부터 1년 이내에는 종전의 규정에 따른다.
◉문화재청공고제2024-194호
　「문화재보호법」 제23조 및 같은 법 시행령 제11조 제4항에 따라 「고창 문수사 대웅전」 및 
「의성 고운사 가운루」의 국가지정문화유산(보물) 지정에 관한 사항을 다음과 같이 예고합니다.
2024년 04월 09일
문화재청장
고창 문수사 대웅전 및 의성 고운사 가운루 국가지정문화유산(보물) 지정 예고
1. 공 고 명 : 「고창 문수사 대웅전」 및 「의성 고운사 가운루」 국가지정문화유산(보물) 지정 예고
2. 국가지정문화유산(보물) 지정 예고내용
1) 고창 문수사 대웅전
ㅇ 지정명칭 : 고창 문수사 대웅전(高敞 文殊寺 大雄殿)
ㅇ 조성연대 : 조선시대
ㅇ 수 량 : 1동
ㅇ 구조/규격 : 목조 / 와가 / 맞배지붕
ㅇ 소유자(관리자) : 문수사(문수사)
ㅇ 지정구역(㎡)
ㅇ 보호구역(㎡)
2) 의성 고운사 가운루
ㅇ 지정명칭 : 의성 고운사 가운루(義城 孤雲寺 駕雲樓)
ㅇ 조성연대 : 조선시대
연번
소재지
지목
지적면적
지정면적
소유자
성명
주소
1
전북특별자치도 고창군 고
수면 은사리 48번지
종
943
52.8
문수사
전북특별자치도 고창군 고
수면 은사리 48번지
계
943
52.8
연번
소재지
지목
지적면적
지정면적
소유자
성명
주소
1
전북특별자치도 고창군 고
수면 은사리 48번지
종
943
890.2
문수사
전북특별자치도 고창군 고
수면 은사리 48번지
2
전북특별자치도 고창군 고
수면 은사리 48-1번지
종
1,202
1,202
3
전북특별자치도 고창군 고
수면 은사리 48-2번지
종
60
60
4
전북특별자치도 고창군 고
수면 은사리 52번지
종
979.8
979.8
계
3,184.8
3,132
ㅇ 수 량 : 1동
ㅇ 구조/규격 : 목조 / 와가 / 팔작지붕
ㅇ 소유자(관리자) : 고운사(고운사)
ㅇ 지정구역(㎡)
ㅇ 보호구역(㎡)
3. 지정사유 : 붙임 참조
4. 예 고 일 : 관보 공고일
5. 예고기간 : 관보 공고일로부터 30일간
6. 특기사항 : 예고된 사항에 대하여 의견이 있으신 분은 관보 공고일로부터 30일 이내에 의견을 해
당 지방자치단체 또는 문화재청 유형문화재과로 제출하거나, 문화재청 홈페이지
연번
소재지
지목
지적면적
(㎡)
지정면적
(㎡)
소유자
성명
주소
1
경상북도 의성군 단촌면
구계리 116
종
4,701
96.2
고운사
경상북도 의성군 단촌면
고운사길 415(구계리 
116)
2
경상북도 의성군 단촌면
구계리 산221
임
3,522
38.8
3
경상북도 의성군 단촌면
구계리 1179
구
4,998
60.8
국유
(건설부)
-
계
13,221
195.8
연번
소재지
지목
지적면적
(㎡)
지정면적
(㎡)
소유자
성명
주소
1
경상북도 의성군 단촌면
구계리 116
종
4,701
1,127
고운사
경상북도 의성군 단촌면
고운사길 415(구계리 
116)
2
경상북도 의성군 단촌면
구계리 118
종
1,431
99.2
3
경상북도 의성군 단촌면
구계리 119
임
2,076
138.5
4
경상북도 의성군 단촌면
구계리 산221
임
3,522
415
5
경상북도 의성군 단촌면
구계리 산222
임
835,212
394
6
경상북도 의성군 단촌면
구계리 1179
구
4,998
218.1
국유
(건설부)
-
7
경상북도 의성군 단촌면
구계리 1180
도
516
516
국유
(건설부)
-
계
852,456
2,907.8
(www.cha.go.kr)의 새소식「문화유산 지정예고」란을 이용하여 의견을 게재하여 주시
기 바랍니다.
7. 연 락 처
1) 문화재청 문화재보존국 유형문화재과 
ㅇ 전 화 : 042-481-4918 / 팩스 : 042-481-4939
ㅇ 주 소 : (우 35208)대전광역시 서구 청사로 189
ㅇ 홈페이지 : http://www.cha.go.kr
붙임 1. 국가지정문화유산(보물) 지정도면
2. 국가지정문화유산(보물) 지정사유. 끝.
<붙임2> 국가지정문화유산(보물) 지정사유
1) 고창 문수사 대웅전(高敞 文殊寺 大雄殿)
ㅇ 고창 문수사는 대한불교 조계종 선운사의 말사이다. 644년(백제 의자왕 4) 자장율사(慈藏律
師)가창건하였다고 전하나, 기록으로 확인할 수 없으며, 이후 조선시대“문수사 창건기(文殊
寺 創建記, 1758년)”에 따르면 임진왜란(壬辰倭亂) 후 1607년(선조 40)에 중창(重創)되었
고, 1653년(효종 4) 회적(晦跡) 성오(性悟)에 의해 3중창을 하고, 그 다음해 1654년 제자
인 상유(尙裕)가 대웅전 내 보물로 지정된 “목조석가여래삼존불상”과 문수사 내 시왕상 등을 
조성한것으로 기록되어 있어「문수사 대웅전」또한 이 시기에 중창(重創)된 것으로 추정*되
며, 역사적 가치가 크다.
* 2004년 보물로 지정된 “목조지장보살좌상 및 시왕상” 후령통에서 「시왕조성발원기」를통해 
1654(효종 5)조성 기록 발견, 창건기 기록과 대웅전 중창을 뒷받침 한다.
ㅇ「고창 문수사 대웅전」은 정면 3칸, 측면 2칸이며, 포작은 내외 3출목 다포형식으로 공포의형
태와 짜임은 단순하면서도 강직한 조선 전기∼중기에 이르는 양식과 전라도의 지역적 특색
이 나타나고 있고, 1653년(효종 4) 중창 당시의 모습을 상당부분 유지하고 있어 학술적가
치가 크다. 
ㅇ 지붕가구는 4면에 공포를 배열하고, 충량(衝樑)* 과 활주(活柱)* 을 사용한 팔작지붕 형식을
갖추고 있으나, 형태는 맞배지붕으로 후대에 변화가 있었음에도 다포계 맞배지붕의 기법과 
양식을 충실하게 하고 갖추고 있어 학술적, 예술적 가치가 높다. 또한, 대웅전의 단청은 전통
무기안료와 아교가 사용된 고식(古式) 기법이 남아 있어, 학술적·역사적 가치를 더하고 있
다.
* 팔작지붕의 측면에서 평주와 대량에 걸쳐 대는 보 부재 
* 팔작지붕에서 추녀의 처짐을 방지하기 위하여 추녀 끝단에 설치한 보조기둥
2) 의성 고운사 가운루(義城 孤雲寺 駕雲樓)
ㅇ 의성 고운사는 대한불교조계종 제16교구의 본사로서 의상대사에 의해 신라시대 때 창건된 사
찰로 전해지며, 현재까지 이어져 오고 있는 역사 깊은 사찰이다.
ㅇ 「의성 고운사 가운루」의 건립 시기는 「고운사사적비(孤雲寺事蹟碑, 1729년)」, 「고운사사적비
(孤雲寺事蹟碑, 1918년)」 등의 문헌사료를 통해 1668년에 건립되었음을 확인할 수 있으
국가지정문화유산(보물) 지정 사유
며, 이 후 현재까지 여러 차례 수리를 거쳤지만 큰 훼손이나 변형 없이 본래의 모습과위치
를 유지하고 있어 역사적 가치가 크다.
ㅇ 가운루는 정면 5칸, 측면 2칸의 장방형 평면에 팔작지붕 형식을 갖춘 사찰 누각으로 파련형
대공, 소매걷이형 창방의 결구형태, 설주를 둔 창호, 익공의 형태 등다수의 부재에서 조선 
중·후기의 건축적 양식이 잘 남아 있으며,
ㅇ 특히, 계곡의 양안을 가로질러 배치한 사찰 누각 중 가장 큰 규모이고, 계곡으로 인한 지형의 
고저차를 기둥 높낮이로 해결하는 수법과 넓은 주칸을 해결하는 구조 형식 등은 기존의 사
찰누각과는 다른 독특한 구조 형태로 자연과의 조화를 잘 이루고 있어 예술적, 학술적 가치
가 높다.
ㅇ 이와 같이 의성 고운사 가운루는 건립연대가 비교적 명확하고, 여러 차례 수리를 거쳤다고 하
나, 조선 중･후기에 성행하였던 건축양식이 잘 남아 있으며, 계곡에 가로질러 설치된독특한 
사찰 누각 건물로서 역사적, 학술적, 예술적 가치가 높다.
◉행정안전부공고제2024-559호
　「지방 연구직 및 지도직공무원의 임용 등에 관한 규정」일부개정령안 입법예고를 하는데 있어, 그 
이유와 주요내용을 국민에게 미리 알려 이에 대한 의견을 듣기위하여 ‘행정절차법’ 제 41조에 따
라 다음과 같이 공고합니다.
2024년 04월 09일
행정안전부장관
「지방 연구직 및 지도직공무원의 임용 등에 관한 규정」일부개정령안 입법예고
1. 개정이유
  지방공무원 업무집중 여건 조성을 위해 등 지방 연구직 및 지도직공무원에 대한 승진소요최저연수 및 
가산점 등 제도 개선
2. 주요내용
가. 지방공무원 승진소요 최저연수 단축(안 제12조)
   연구·지도사에서 연구·지도관 승진 임용을 위한 승진소요최저연수를 5년에서 3년으로 단축
나. 연구·지도직 공무원에 대한 근무경력 가산점 근거 마련(안 제14조)
   (1) 재난·안전 분야 근무 경력에 대해 가산점 부여를 의무화하도록 한임용령 개정사항('23.6.13) 
후속 반영
   (2) 인사교류 활성화를 위해 임용령 및 평정규칙에 기 반영된 교류경력 가산점을 연구·지도직 
규정에도 적용할 수 있도록 근거 마련
3. 의견제출
  이 개정안에 대해 의견이 있는 기관․단체 또는 개인은 2024년 5월 20일까지 국민참여입법센터
(http://opinion.lawmaking.go.kr)를 통하여 온라인으로 의견을 제출하시거나, 다음 사항을 기재한 
의견서를 행정안전부장관에게 제출하여 주시기 바랍니다.
가. 예고 사항에 대한 찬성 또는 반대 의견(반대 시 이유 명시)
나. 성명(기관ㆍ단체의 경우 기관ㆍ단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호
다. 그 밖의 참고 사항 등
※ 제출의견 보내실 곳
   - 일반우편 : 30112 세종특별자치시 도움6로 42(어진동), 1113호
                행정안전부 지방인사제도과
   - 전자우편 : mudrugee@korea.kr
   - 팩스 : 044-204-8953
4. 그 밖의 사항
  개정안에 대한 자세한 사항은 행정안전부지방인사제도과(전화 044-205-3344, 3347)로 문의
하여 주시기 바랍니다.
◉양주출입국.외국인사무소고시제2024-13호
　다음 사람들은 국적법 제3조에 따라 대한민국 국적취득신고를 수리하였기에 고시합니다.
2024년 04월 09일
양주출입국.외국인사무소장
국적취득
성명
생년월일
성별
종전국적
예정등록기준지
신고수리일
김다미
2023.**.**
여성
베트남
경기도 양주시 ****
2024.03.05
◉소방청고시 제2024-10호
 감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준을 다음과 같이 개정합니다.
   2024년 04월 09일
            소방청장
          감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정고시


감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.
제3조제1호가목 중 “일국소”를 “일국소(一局所)”로 한다.
제4조제1항 전단 중 “연기”를 “연기ㆍ온도”로, “적용 여부”를 “적용여부”로, “구분한다”를
“연기 감도 보정 기능 유무에 따라 보정식, 비보정식으로, 식별신호 발신 유무에 따라 주소형, 비주소형
으로 구분한다”로 하고, 같은 조 제2항제1호를 다음과 같이 하며, 같은 항 제5호 중 “일정농도 이상의
연기”를 “일정농도ㆍ온도 이상의 연기 또는 온도”로, “검출하므로서”를 “검출함으로써”로 하고,
같은 항에 제9호 및 제10호를 각각 다음과 같이 신설한다.
 1. “다(多)신호식”이란 1개의 감지기 내에서 다음 각 목과 같다.
  가. 각 서로 다른 종별 또는 감도 등의 기능을 갖춘 것으로서 일정시간 간격을 두고 각각 다른 2개
     이상의 화재신호를 발하는 감지기를 말한다.
  나. 동일 종별 또는 감도를 갖는 2개이상의 센서를 통해 감지하여 화재신호를 각각 발신하는 감지
     기를 말한다.
 9. “보정식”이란 일정농도 이상의 연기가 일정시간 이상 연속하는 것을 전기적으로 검출하여 작동
  감도를 자동적으로 보정하는 방식의 감지기를 말한다.
 10. “주소형”이란 감지기의 식별정보가 있어 감지기의 작동 시 설치지점의 감지기 식별신호를 발신
  하는 것을 말한다.
제5조제4호나목 중 “자기소화성이 있는 재료이어야”를 “UL94규정에 의한 V-2 이상의 난연성능이
있어야”로 하고, 같은 조 제25호나목 중 “「액화석유가스의 안전관리 및사업법」”을 “「액화석유
가스의 안전관리 및 사업법」”으로 하며, 같은 조 제26호 중 “있어야”를 “있어야 하며, 동일 종별
또는 감도를 갖는 다신호식감지기는 다음 각 목에 적합하여야”로 하고, 같은 호에 가목 및 나목을 각각
다음과 같이 신설하며, 같은 조에 제31호부터 제34호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.
  가. 화재신호 별 작동표시장치를 각각 설치하여야 한다.
  나. 각 센서별 회로는 전기적으로 분리하여야 한다.
 31. 스포트형인 감지기의 표시등은 다음 각 목의 색상계열이어야 하며 점등 또는 점멸방식으로 표시
  하여야 한다.
  가. 작동표시장치의 표시등 : 적색
  나. 전원표시등(해당되는 경우에 한함) : 녹색 또는 백색
  다. 고장표시등(보정식에 한함) : 황색
 32. 제31호가목의 점멸방식인 경우에는 분당 60회 이상 점멸되어야 하며 제31호나목ㆍ다목의 점멸
방식인 경우에는 분당 12회 이상 점멸하여야 한다. 다만, 단독경보형감지기는 그러하지 아니하다.
 33. 감지기 초기화를 위하여 스위치를 사용하는 경우 자동복귀형 스위치를 사용하여야 한다. 다만, 스
  위치 작동에 의해 수신기에 음향신호를 발신하는 경우에는 자동복귀형 스위치를 사용하지 않을 수
  있다.
 34. 광전식스포트형감지기 또는 이온화식스포트형감지기(보정식에 한한다)는 보정된 값을 접속가능
  한 수신기에서 확인이 가능하여야 한다.
제5조의2제4호를 다음과 같이 한다.
 4. 제2호에 따라 화재경보음은 감지기로부터 1 m 떨어진 위치에서 85 ㏈ 이상으로 10분 이상 계속하
  여 경보할 수 있어야 하며 화재경보음이 단속음인 경우에는 단속주기가 그림 1 또는 그림 2에 적합
  하여야 한다. 이 경우 화재경보음에 음성안내를 포함할 수 있다.

                             [그림 1]
                울림 정지 울림 정지 울림 정지 울림 정지 울림

                 a   b   a   b   a   b   a    b   a    b


                - a:b의 비율은 2:1에서 1:1까지
                - b는 2초 이하
                         [그림 2]

                울림 정지 울림 정지 울림           정지       울림

                 a   b   a   b   a       c        a    b


                - a 및 b는 0.5초
                - c는 1.5초
                - 반복주기(a+b+a+b+a+c) : 4초

제5조의4제1항제3호가목 중 “168시간”을 “24시간”으로, “통신이상 상태”를 “통신 이상 상
태”로 하고, 같은 조 제2항제2호에 단서를 다음과 같이 신설한다.
 다만, 제2의2호에 따른 통신점검 신호를 발신하는 감지기는 「수신기 형식승인 및 제품검사의 기술
  기준」제17조제6호나목 또는 「자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」
  제3조제14호라목에 의한 확인신호를 발신하지 아니할 수 있다.
제5조의4제2항에 제2호의2를 다음과 같이 신설한다.
 2의2. 무선식 수신기, 문화재용 자동화재속보설비의 속보기 또는 무선식 중계기(이하 “무선식수신기
  등”이라 한다)에 통신점검 신호를 발신하는 감지기는 다음 각 목에 적합한 통신점검 시험장치를
  설치하여야 한다.
  가. 자동적으로 무선식수신기등에 24시간 이내 주기마다 통신점검신호를 발신할 수 있는 장치가 있
    어야 한다.
  나. 「수신기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」제17조제6호다목 또는「자동화재속보설비의 속보
    기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」제3조제14호바목에 의한 통신점검 확인신호를 수신
하는 경우 자동적으로 무선식수신기등에 재확인신호를 발신하여야 한다.
  다. 가목의 통신점검 신호 발신 후 200초 이내에 「수신기 형식승인 및 제품검사의 기술기준」제17
       조제6호다목 또는「자동화재속보설비의 속보기의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」제3조제
       14호바목에 의한 통신점검 확인신호를 수신하지 않은 경우 고장표시등이 점등 또는 점멸되어
       야 한다.
제6조제2호라목 본문 중 “보호카바”를 “보호 덮개”로 하고, 같은 호 마목을 다음과 같이 한다.
  마. 작동표시장치의 표시등은 주변조도가 (500 ± 25) ㏓인 조건에서 감지기 정면으로부터 6 m 떨
       어진 위치에서 식별되어야 한다.
제6조제3호에 라목을 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제4호나목 본문 중 “70”을 “85”로, “한다”
를 “한다.<단서조항삭제>”로 하며, 같은 목 단서를 삭제한다.
  라. 가목 및 나목에도 불구하고 과전류 보호장치로 자체 복원력에 의한 재용성이 있는 폴리스위치
       등을 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.
제7조제1항 중 “공급되는 전원전압이 정격전압의 ±20 % 범위에서 변동하는 경우 기능에 이상이 생
기지 않아야”를 “다음 각 호에 적합하여야”로 하고, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이
신설한다.
 1. 공급되는 전원전압이 정격전압의 ±20 % 범위에서 변동하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여
  야 한다.
 2. 정격전압의 120 %에서 분당 6회의 비율로 50회의 전원공급 및 전원차단을 반복하는 경우 기능에
  이상이 생기지 아니하여야 한다.
제8조제3항 중 “이온화식”을 “광전식 및 이온화식”으로, “기류”를 “다음 각 호의 기류”로 하
고, 같은 항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설하며, 같은 조에 제5항을 다음과 같이 신설한다.
 1. (5 ± 0.5) m/s의 풍속(이온화식 기능을 가진 감지기에 한함)
 2. 0 m/s 와 (1.5 ± 0.2) m/s 사이의 풍속변화
 ⑤ 광전식 및 이온화식 기능을 가진 감지기는 다음 각 호의 시험을 실시하는 경우 작동하지 않아야
 한다.
 1. 주위온도   - (20 ± 2) ℃ 및 (70 ± 2) ℃의 온도변화를 10회 반복하는 경우
 2. (760 ± 30) mmHg의 기압 조건에서 (50.8 ± 2) mmHg의 기압 변화를 10회 반복하는 경우
제11조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 각 호 외의 부분을
다음과 같이 한다.
 감지기의 주위온도시험은 전원이 인가된 상태에서 다음 각 호 1의 규정에 의한 시험온도에서 방치하
 는 경우 작동하지 아니하여야 하며 방치 후 기능에 이상이 생기지 않아야 한다.
제11조제1항(종전의 제목 외의 부분)제1호 중 “것에 있어서는”을 “경우”로 하고, 같은 조 제1항
(종전의 제목 외의 부분) 제2호 중 “아날로그식으로 정온식감지기는”을 “아날로그식 정온식감지기
는”으로 하며, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 제3호 중 “-(20”을 “- (20”으로 하고, 같
은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 제4호 중 “-(10”을 “- (10”으로 하며, 같은 조에 제2항을
다음과 같이 신설한다.
 ② 감지기(비재용형인 것은 제외한다)는 전원을 인가하지 아니한 상태로 - (30 ± 2) ℃의 주위온도
 에서 3시간 및 (70 ± 2) ℃의 주위온도에서 24시간 방치하는 경우 기능에 이상이 생기지 아니하여
 야 한다.
제12조를 삭제한다.
제13조제2항을 다음과 같이 한다.
 ② 감지기의 외부 인출선 또는 외부 전선 접속 단자가 있는 경우에는 외부 인출선 또는 단자에 접속되
 는 전선을 44.5 N의 힘으로 1분 동안 당기는 경우 견딜 수 있는 구조이어야 하고 그 응력이 감지기
 내부로 전달되어 연결을 파손시키거나 다른 부품에 영향을 주지 아니하여야 한다.
제14조 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.
 차동식스포트형감지기의 감도는 그 종별로 다음 표의 K, V, N, T, M, k, v, n, t 및 m의 값에 따라
 다음 각 호의 시험에 적합하여야 한다.

              작   동 시   험               부       작   동   시        험

 종
          계 단 상 승       직 선 상 승        계 단 상 승          직 선 상 승
 별

      K      V      N   T    M     k        v       n       t1       t2

1 종   20    70          10         10    50
                  30         4.5                    1   6.5          54
2 종   30    85          15         15    60


 1. 작동시험
  가. 실온보다 K ℃ 높은 온도이고 풍속이 V ㎝/s인 수직기류에 투입하는 경우 N초 이내에 작동하여
      야 한다.
  나. 실온에서부터 T ℃/min의 직선적인 비율로 상승하는 수평기류에 투입하는 경우 M분 이내로 작
      동하여야 한다.
 2. 부작동시험
  가. 실온보다 k ℃ 높은 온도이고 풍속이 v ㎝/s인 수직기류에 투입하는 경우 n분 이내에 작동하지
      아니하여야 한다.
  나. (29 ~ 32) ℃의 온도에서 시작하여 t1 ℃/min의 비율로 t2 ℃까지 온도를 상승시키는 경우 작
      동하지 않아야 한다.
제15조제1항을 다음과 같이 한다.
 ① 분포형감지기로서 공기관식의 감도는 그 종별로 다음표의 공기관 자체의 온도상승율 t₁및 t₂의
 값에 따라 다음 각 호의 시험에 적합하여야 한다.
종별               t₁                    t₂

         1 종              7.5                   1
         2 종              15                    2
         3 종              30                    4

 1. 작동시험
   공기관 중 검출부로부터 가장 먼거리에 있는 20 m의 부분이 t1 ℃/min의 직선적인 비율로 상승하
  는 경우 1분 이내에 작동하여야 한다.
 2. 부작동시험
   공기관 전체가 t2 ℃/min의 직선적인 비율로 상승하는 경우 15분 이내에 작동하지 않아야 한다.
제16조의 제목 “(정온식감지기의 공칭작동온도의 구분, 감도시험 및 화재정보신호)”를 “(정온식감
지기의 공칭축적시간의 구분, 감도시험 및 화재정보신호)”로 하고, 같은 조 제1항 및 제2항을 각각 제2
항 및 제3항으로 하며, 같은 조에 제1항을 다음과 같이 신설한다.
 ① 정온식감지기(축적형에 한한다)의 축적시간은 5초 이상 60초 이하로 하고 공칭축적시간은 10초
 이상 60초의 범위에서 10초 간격으로 한다.
제16조제2항(종전의 제1항)제1호를 다음과 같이 한다.
 1. 작동시험
   공칭작동온도의 125 %가 되는 온도이고 풍속이 1 m/s인 수직기류에 투입하는 경우 그 종별에 따
  라 다음 표에 정하는 시간 이내에 작동하여야 하며, 축적형은 다음 표에 정하는 시간 이내에 감지한
  후 공칭축적시간 ±5초 범위에서 화재신호를 발신하여야 한다.

                           실       온
  종별
                 0 ℃                   0 ℃ 이외
  특종           40초 이하    실온     (℃)일 때의 작동시간 t(초)는 다음
               40초 초과
   1종                            식에 의하여 산출한다.
               120초 이하
               120초 초과
   2종
               300초 이하
  ㈜ to : 실온이 0 ℃인 경우의 작동시간(초)
        : 공칭작동온도(℃)

        : 공칭작동온도와 작동시험온도와의 차

제16조제2항(종전의 제1항) 제2호 중 “아니하여야”를 “않아야”로 하고, 같은 항 각 호 외의 부분
중 “다음”을 “감도는 그 종별 및 공칭축적시간에 의하여 다음”으로 하며, 같은 조 제3항(종전의 제
2항) 제2호 중 “제1항제1호의 규정에 의한”을 “제2항제1호에 따른”으로 한다.
제16조의2를 다음과 같이 신설한다.
제16조의2(정온식스포트형감지기의 감도설계값시험) 정온식스포트형감지기(아날로그식은 제외한다)
 는 풍속이 1 m/s인 수직기류에 투입하고 공칭작동온도에서 0.5 ℃/min의 비율로 온도를 상승시킬
 경우 다음 표에서 정하는 작동 범위 내에서 작동하여야 한다.

            공칭작동온도                   작동 온도범위

      60 ℃ 이상 120 ℃ 이하       공칭작동온도 ~ (공칭작동온도 + 8) ℃

  120 ℃ 초과 150 ℃ 이하          공칭작동온도 ~ (공칭작동온도 + 10) ℃

제18조제2항제1호 중 “비척적형”을 “비축적형”으로 한다.
제18조의2를 다음과 같이 신설한다.
제18조의2(이온화식스포트형감지기의 감도설계값시험) 이온화식스포트형감지기(아날로그식은 제외한
 다)는 풍속을 20 ㎝/s 이상 40 ㎝/s 이하로 하고 전리전류의 변화율로        분당 (0.07 ± 0.05)의
 일정한 간격으로 직선상승하는 연기기류를 가할 때 제조사 작동 전리전류 변화율 설계값과 연기기
 류 농도값과의 허용오차가 ± (연기기류 농도값 × 25 %)인 범위내에서 화재신호를 발신해야 한
 다.
제19조제2항의 표를 다음과 같이 한다.
 ② 광전식식스포트형감지기(아날로그식은 제외)의 감도는 그 종별 및 공칭축적시간에 의하여 다음 표
 의 K, V, T 및 t의 값에 따라 다음 각 호의 시험에 적합하여야 한다.

  종     별        K       V          T          t
      1 종        5        20
      2 종       10       이상
                                    30         5
                          40
      3 종       15       이하
  (주) : K는 공칭작동농도로서 감광율로 나타낸다. 이 경우 감광율은 광
      원을 색온도 2800도인 백열전구 또는 동등 이상의 것으로 하고,
        수광부는 시감도에 비슷한 것으로 한다.

제19조제5항제2호를 다음과 같이 한다.
 2. 풍속을 20 ㎝/s 이상 40 ㎝/s 이하로 하여 공칭감지농도의 최저농도값에서 최고농도값에 도달할
  때까지 1 m 감광율로 분당 2.5 % 이하의 일정한 간격으로 직선상승하는 연기기류를 가할 때 다음
  표의 허용오차 범위이내에서 연기농도에 대응하는 화재정보신호를 발신하여야 한다.