yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
1. 외벽의 마감재료를 「건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방지구조 기준」에 적합하게

   설치하는 경우

 2. 마감재료를 구성하는 재료 전체를 하나로 보아 「건축물 마감재료의 난연성능 및 화재 확산 방

   지구조 기준」에 따라 난연성능을 시험한 결과 불연재료 또는 준불연재료에 해당하는 경우

③ 1층에 필로티 구조의 주차장이 설치된 교육시설의 경우 1층과 2층의 외벽[필로티 구조의 외기
  (外氣)에 면하는 천장 및 벽체를 포함한다] 마감재료는 불연재료 또는 준불연재료이어야 한다.

④ 교육시설의 5층 이상 또는 지하 2층 이하의 층으로부터 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단

  의 바닥, 반자 등 실내에 면한 모든 부분의 마감은 불연재료이어야 한다.

제13조(방화구획 및 피난·방화시설 설치) ① 방화구획 및 방화시설은 다음 각 호의 기준에 적합하

 게 설치되어야 한다.

 1. 연면적 1,000제곱미터 이상인 교육시설은 「건축법 시행령」 제46조제1항에 따른 방화구획을
  설치할 것

 2. 방화문 및 자동방화셔터는 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」 제26조에 따라
  국토교통부장관이 고시한 「방화문 및 자동방화셔터의 인정 및 관리기준」에 따른 성능을 확보
  할 것

 3. 「건축법 시행령」 제40조제3항에 해당하는 교육시설은 옥상으로 통하는 출입문에 「화재예방,
  소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률」 제39조제1항에 따른 성능인증 및 같은 조 제2
  항에 따른 제품검사를 받은 비상문자동개폐장치를 설치하여야 한다.

② 피난시설은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치되어야 한다.

 1. 교육시설 내 각 부분으로부터 피난층 또는 지상층으로 통하는 직통계단에 이르는 보행거리는
  30미터 이하가 되도록 할 것

 2. 피난층의 계단으로부터 건물의 바깥쪽으로 나가는 출구에 이르는 보행거리는 30미터 이하가 되
  도록 할 것. 이 경우 피난층으로부터 건물의 바깥쪽에 이르는 통로에는 「건축물의 피난·방화
  구조 등의 기준에 관한 규칙」 제11조제5항에 따라 경사로를 설치할 것.

 3. 제1호 및 제2호에도 불구하고 주요 구조부가 내화구조 또는 불연재료로 된 교육시설의 경우에
  는 보행거리가 각각 50미터 이하가 되도록 할 것

제14조(방화구획 및 피난·방화시설 관리) ① 교육시설의 장은 피난·방화시설에 대하여 「화재예
 방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조에 따라 다음 각 호의 행위를 하여서

 는 아니 된다.

 1. 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위

                          - 7 -
2. 피난시설, 방화구획 및 방화시설 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위

 3. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 「소방기본법」 제16조에 따른 소방
  활동에 지장을 주는 행위

 4. 그 밖에 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위

② 교육시설의 장은 층마다 보기 쉬운 위치에 피난경로 또는 대피요령 등을 게시하여야 한다.

③ 교육시설의 장은 자동방화셔터의 작동기능 점검을 가급적 교육시설이용자가 없는 시간대에 실시

  하고, 이용자가 있는 경우에는 안전요원을 배치하여야 한다.

제15조(소방시설 설치 및 관리) ① 교육시설의 장은 교육시설의 규모 및 용도를 고려하여 「화재예
 방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 5에 따른 소방시설을 설치하여

 야 한다.

② 제1항에 따른 소방시설은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조제
  1항에 따라 소방청장이 고시한 「화재안전기준」에 따라 설치 또는 유지관리되어야 한다.

③ 교육시설의 장은 제1항에 따른 소방시설에 대한 점검을 다음 각 호에 따라 실시하여야 한다. 다
  만, 작동기능점검 및 종합정밀점검은 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률
  시행규칙」 제18조에 따라 실시하여야 한다.

 1. 작동기능점검: 연 1회 이상

 2. 종합정밀점검: 연 1회 이상

 3. 외관점검: 월 1회 이상

제16조(전기시설 설치 및 관리) ① 전기시설은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치되어야 한다.

 1. 수변전설비
 가. 옥내수변전설비

   1) 기기 주위에 유지관리를 위한 공간을 확보할 것

   2) 변압기의 발열 등으로 인한 온도 상승의 우려가 있는 경우 환기장치 등을 설치할 것

   3) 바닥에 설치되는 변압기, 배전반 등의 기초대 높이는 최소 0.2미터 이상으로 할 것

   4) 수변전실 내부에는 수도용배관, 오배수배관 등의 물이 흐르는 배관을 설치하지 아니할 것.
         다만, 구조상 불가피할 경우에는 이중 배관 또는 배관 커버 등을 설치하여 누수 등으로부
         터 설비를 보호할 수 있도록 할 것.
 나. 옥외수변전설비



                                - 8 -
1) 지반이 주위보다 높고, 배수가 잘 되는 위치에 설치할 것

  2) 전기실에는 사람들의 출입을 통제할 수 있도록 안전펜스(잠금장치를 포함한다)를 설치하고
         위험표시 및 관계자 외 접근금지 표지판을 설치할 것

  3) 바닥에 설치되는 변압기, 배전반 등의 기초대 높이는 최소 0.2미터 이상으로 할 것

2. 분전반
 가. 분전반은 기판에 과전류차단기·개폐기 등을 견고하게 부착하여 조작하기 안전한 구조로 할 것

 나. 분전반 상자를 구성하는 각 부분은 견고하게 조립할 것

 다. 분전반의 기구와 전선은 쉽게 점검할 수 있도록 설치할 것

3. 전기배선

 가. 배선에 사용되는 전선은 벗겨진 곳이 없도록 할 것

 나. 배선에 사용되는 절연 전선, 케이블의 재료는 전기시설이 위치하는 장소에 적합한 것으로 할
 것
 다. 전선의 접속은 전선로의 자기저항·절연저항·인장강도의 저하가 발생하지 않도록 할 것
 라. 전선과 전기기계 기구 단자의 접촉 부분은 헐거워지지 아니하도록 할 것

4. 콘센트
 가. 기둥이나 벽에 콘센트를 설치하는 경우 건축물의 구조, 벽의 두께 등을 고려할 것
 나. 바닥에 콘센트를 설치하는 경우 교구의 배치, 예상통로 등을 고려하여 물기가 없는 장소에 설
 치할 것
 다. 콘센트 설치의 일반적인 높이는 다음의 구분에 따를 것
 1) 벽에 설치하는 경우: 바닥 위 0.3미터
 2) 작업대가 있는 경우: 작업대 위 0.1미터~0.3미터

 3) 기계실·전기실·주차장의 경우: 바닥 위 0.5미터~1미터
 라. 한 개의 전용회로에 연결되는 콘센트는 10개 이하로 할 것
 마. 전기 용량이 30~50암페어 이상인 기기에 전력을 공급하는 콘센트는 전용회로로 구성할 것

② 교육시설의 장은 다음 각 호의 기준에 따라 한국전기안전공사로부터 일반용전기설비의 점검을
 받아야 한다. 다만, 자가용전기설비의 경우 「전기안전관리법 시행규칙」 제6조 및 제8조에 따른
 검사를 받아야 한다.

1. 사용전 점검: 전기설비 설치공사 등의 완료 후

2. 정기점검: 사용전 점검 또는 정기점검을 한 후 다음 각 목의 어느 하나에 해당하게 된 날이 속
 하는 달의 전후 2개월 이내
 가. 「유아교육법」에 따른 유치원: 1년이 되는 날


                             - 9 -
나. 「초·중등교육법」에 따른 학교: 2년이 되는 날

 다. 가목 및 나목 외의 시설에 설치된 전기설비: 3년이 되는 날

제17조(가스시설 설치 및 관리) ① 배관시설은 다음 각 호의 기준에 따라 설치·관리되어야 하고,

 그 밖에 세부적인 사항은 「도시가스사업법 시행규칙」 별표 7을 따른다.

 1. 교육시설의 배관은 단독 피트 내에 시공되거나 노출되도록 시공할 것

 2. 교육시설의 벽을 관통하는 부분의 배관에는 보호관을 설치하거나 부식 방지 피복 조치를 할 것

 3. 배관용 호스·중간밸브 등 연소기와의 접촉 부분은 호스밴드 등으로 견고하게 할 것

② 액화석유가스 저장설비 등은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」 별표 20에 따라
  설치·관리되어야 한다.

③ 가스기기는 다음 각 호의 기준에 따라 설치·관리되어야 하고, 그 밖에 세부적인 사항은 「도시

  가스사업법 시행규칙」 별표 7을 따른다.

 1. 가스온수기나 가스보일러는 환기가 잘 되는 장소에 설치할 것

 2. 배기통의 재료는 불연성 재료로 하고, 배기통이 가연성 물질로 된 벽 또는 천장 등을 통과할 경
  우에는 금속 외의 불연성 재료로 단열조치를 할 것

 3. 연소기의 배기통 끝은 배기가 잘 되는 구조이어야 하고, 장애물이나 외부공기의 흐름에 의하여
  배기가 방해받지 않는 위치에 설치할 것

 4. 가스 기기가 설치된 공간에는 환풍기나 환기구를 설치할 것. 다만, 전용 보일러실에는 급기구
  및 상부 환기구를 설치하여야 하고 환기팬은 설치하지 아니할 것.

④ 교육시설의 장은 「도시가스사업법」 제17조에 따라 가스시설 정기검사를 연 1회 실시하여야 한다.

제18조(공사현장 관리) ① 교육시설의 시공자는 교육시설 내 공사 중 용접·용단 작업을 실시하는
 경우 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제241조의2에 따라 화재감시자를 배치하여야 한다.

② 제1항에 따른 화재감시자는 「산업안전보건법」 제29조에 따른 안전보건교육 또는 같은 법 제
  31조에 따른 기초안전보건교육을 받은 자이어야 한다.

③ 용접·용단 작업을 하려는 자는 「산업안전보건법」 제15조에 따라 사업장을 실질적으로 총괄하

  여 관리하는 안전보건관리책임자(건설사업자를 말한다)에게 작업 전 작업계획과 안전관리방안을
  승인받아야 한다.

④ 교육시설의 시공자는 화재위험이 있는 작업을 하기 전에 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안
  전관리에 관한 법률 시행령」 별표 5의2에 따른 임시소방시설을 설치하여야 한다.

제19조(급식시설 관리) 조리를 위한 화기 취급 설비는 다음 각 호의 사항에 적합하게 설치되어야 한


                           - 10 -
다.

 1. 조리실에 설치하는 주방화재용 소화기(K급) 및 자동확산소화기는 「화재예방, 소방시설 설치·
  유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 소방청장이 고시한 「소화기구 및 자동소

  화장치의 화재안전기준」에 따라 설치할 것

 2. 배기덕트는 내식성 불연재료로 설치할 것

 3. 열이 발생되는 조리기구는 반자 또는 적재대로부터 충분한 공간을 둘 것

 4. 열이 발생되는 조리기구로부터 0.15미터 이내의 거리에 있는 가연성 주요 구조부는 단열성이

  있는 불연재료로 덮어 보호할 것

제20조(기숙사 관리) ① 기숙사 내에 설치하는 소방시설 등은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치되

 어야 한다.

 1. 연면적 2,000제곱미터 미만인 기숙사에는 단독경보형감지기를 각 실마다 설치하되, 바닥면적이
  150제곱미터를 초과하는 경우에는 150제곱미터마다 1개 이상 설치할 것

 2. 연면적 2,000제곱미터 이상인 기숙사에는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관
  한 법률」 제9조제1항에 따라 소방청장이 고시한 「자동화재탐지설비 및 시각경보장치의 화재
  안전기준」에 적합한 자동화재탐지설비를 설치할 것

 3. 기숙사 내 설치 또는 부착되는 방염대상물품은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에
  관한 법률 시행령」 제20조에 따른 방염성능기준 이상인 것으로 설치할 것

 4. 소화기, 비상구, 발신기 위치와 피난동선 등을 포함한 피난안내도는 기숙사 내 각 실마다 잘 보
  이는 곳에 게시할 것

② 기숙사의 소방훈련 및 교육은 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제14조에 따라 실시되
  어야 한다.

제21조(화재안전교육) ① 교육시설의 장은 해당 교육시설의 모든 인원에 대하여 연 2회 이상 소방훈
 련과 교육을 실시하되, 1회 이상은 소방관서와 합동으로 소방훈련을 실시하여야 한다.

② 소방훈련 및 교육을 실시할 경우 소화·화재통보·피난 등의 요령에 관한 사항을 포함하여야 한

  다.

③ 제10조제3항에 따른 소방안전관리자는 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제8조에 따른
  화재 예방 및 안전관리의 효율화 등에 관한 실무 교육을 이수하여야 한다.




           제4장 교육시설의 설계·시공 및 유지관리에 필요한 기준



                            - 11 -
제1절 교육시설의 설계·시공 등

제22조(설계·시공·설치 원칙) ① 교육시설의 설계자는 교육시설이용자의 안전을 최우선적으로 확

 보하는 동시에 교육시설의 용도 및 특성, 재난 발생 시 피난, 지역과의 교류, 교육시설이용자의 동

 선 등을 고려하여야 한다.

② 교육시설의 각 실은 운영·관리가 용이하도록 배치되어야 하고, 사용 인원, 용도, 활용 기자재 및

  자료 등의 특성에 맞게 공간이 구성되어야 한다.

③ 교육시설이용자의 교류, 휴게, 체험 및 활동 등을 위한 공간은 각 실에서의 접근과 이용자의 안
  전 확인이 용이한 위치에 배치되어야 한다.

④ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 적합한 시설이 설치되어야 한다.

 1. 교육시설이 도로 등의 소음원과 인접한 경우 주변에 녹지시설, 방음시설 등 소음원을 저감할 수
  있는 시설을 설치할 것

 2. 통합교육을 위한 특수학급은 다음 각 호에 적합한 위치에 설치하고, 그 밖에 특수학급의 설치에
  관한 세부적인 사항은 「장애인 등에 대한 특수교육법」 제21조 및 제27조, 같은 법 시행령 제
  16조를 따를 것
 가. 충분한 안전성을 확보할 수 있는 위치
 나. 외부공간으로 접근과 출입이 용이한 위치
 다. 원활한 통합교육과 공동학습을 위하여 다른 학급교실, 공용교실, 식당 등으로 접근이 용이한
  위치

⑤ 제23조 및 제28조제2항에 대하여, 「학교시설사업 촉진법」 적용 대상이 아닌 교육시설의 경우
  「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」 제3조제2항에 따라 국토교통부장관이 고시한 「건축구조

  기준」을 우선 적용할 수 있다.

제23조(건축물) ① 교육시설의 벽체는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

 1. 칠판, 대형 모니터 등을 설치하는 벽체는 부착물이 안전하게 고정될 수 있는 구조로 할 것

 2. 석고보드 등의 건식 벽체, 이동식 벽체는 부착물을 붙일 수 있도록 보강된 구조로 할 것

 3. 교실이나 복도에 노출되는 벽과 기둥은 안전사고를 방지할 수 있는 형태로 설치하거나 충돌 방
  지를 위한 안전조치를 할 것

 4. 경계벽은 지붕 밑 또는 상부층의 바닥판까지 닿도록 설치할 것

② 교육시설의 출입구는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

 1. 현관 출입문, 교실문 등 출입구는 교육시설이용자의 동선과 재난 발생 시 피난 등을 고려하여

                            - 12 -
조작이 쉽고 안전한 구조로 하고, 출입구의 폭과 높이는 충분히 확보할 것

2. 현관 출입문에는 교육시설이용자의 손끼임을 방지할 수 있는 장치를 설치하고, 유리문인 경우
  쉽게 파손되지 않는 강화유리 등의 재질로 할 것

3. 「초·중등교육법」 적용 대상이 되는 교육시설의 교실문은 다음 각 목에 적합한 것으로 할 것

 가. 교실문의 유효폭은 0.9미터 이상이어야 한다.
 나. 교실문에는 손끼임을 방지하기 위한 안전장치를 설치하여야 한다.

 다. 교실문의 바닥 문턱은 튀어나오지 않아야 한다.

 라. 교실문의 일정한 높이에는 반대편이 보이는 고정된 유리창을 설치하여야 한다.
 마. 피난경로에 위치한 교실문은 피난 시 장애를 주지 않아야 한다.

 바. 여닫이 형태의 교실문에는 도어클로저 등을 설치하여 여유 있게 닫히도록 하여야 한다. 다만,

 목재문 등 재질에 따라 이 사항을 적용하기 곤란한 경우에는 적용하지 아니할 수 있다.

③ 교육시설의 바닥과 복도는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 바닥과 복도는 단차나 돌기가 없도록 설치할 것. 다만, 부득이하게 단차가 생기는 위치에는 경
  사로를 설치하거나 교육시설이용자가 단차나 돌기를 인식할 수 있도록 표지판을 설치하는 등의
  적절한 조치를 할 것

2. 환기구나 시스템박스 등이 설치되는 교실 바닥의 높이는 주변 바닥의 높이와 같게 할 것

④ 교육시설의 창문은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 출입구 및 교실의 창문은 다음 각 목에 적합하게 설치할 것
 가. 창문틀의 두께는 벽체의 두께와 같거나 얇아야 한다.
 나. 창문의 유리는 강화유리, 망유리 등 충분한 강도를 가진 재질이어야 한다. 다만, 파손될 수 있
 는 얇은 유리의 경우 파편 비산이 발생하지 않도록 유리에 필름을 부착하는 등의 적절한 조치를

 하여야 한다.

2. 외부 창문은 다음 각 목에 적합하게 설치할 것
 가. 창문에는 방충망을 설치하여야 한다.

 나. 창문은 빗물이 새지 않는 구조로 하고, 창문의 유리는 단열 기능이 있는 재질이어야 한다.
 다. 천장에 설치되는 창문의 유리는 파손 시 파편 비산이 없는 재질이어야 한다.
 라. 창대의 높이가 실내 바닥면에서 1.2미터 이하인 창문에는 교육시설이용자의 안전을 확보할 수

 있는 안전시설(난간봉 등)을 설치하여야 한다. 다만, 해당하는 층이 지표면에 접하거나 교육시설
 이용자의 안전에 지장이 없는 경우에는 안전시설을 설치하지 아니할 수 있다.
 마. 바닥보다 아래에 설치된 창문 및 커튼월로서 바닥까지 유리면으로 된 창문에는 안전시설을 설
 치하여야 한다.


                          - 13 -
⑤ 「초·중등교육법」 적용 대상이 되는 교육시설의 계단은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 계단 단의 높이와 너비, 디딤판의 너비, 챌면의 높이는 일정하게 할 것

2. 계단 및 계단 참의 너비, 계단 단의 높이 및 너비는 「건축물의 피난ㆍ방화구조 등의 기준에 관

  한 규칙」 제15조제2항에 따를 것

3. 계단 난간은 다음 각 목에 적합하게 설치할 것
 가. 높이가 1미터 이상인 계단 및 계단 참의 양 옆에는 난간을 설치하여야 한다.

 나. 너비가 3미터 이상인 계단에는 계단 중간에 너비 3미터 이내마다 난간을 설치하여야 한다.

 다. 계단이 끝나는 수평 부분에서의 손잡이는 바깥쪽으로 나오도록 설치하여야 한다.
 라. 계단에 설치되는 난간의 높이는 0.85미터 이상으로 하되, 추락위험이 있는 계단의 난간 높이

 는 1.2미터 이상이어야 한다.

 마. 계단 난간이 수직재인 경우 디딤판 한 단에 2개 이상의 난간살을 설치하여야 하고, 수평재인
 경우 난간살의 간격은 0.15미터 이하이어야 한다.
 바. 손잡이는 벽으로부터 50밀리미터 이상 떨어지도록 설치하여야 한다.

⑥ 그 외 건축물은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 계단을 대신하여 설치된 경사로의 표면은 거친 면으로 하거나 미끄러지지 않는 재료로 마감할
  것

2. 외벽 및 옥상은 다음 각 목의 기준에 적합하게 설치할 것
 가. 외벽 및 옥상은 단열 성능 확보를 위하여 「녹색건축물 조성 지원법」 제14조, 제14조의2,
 제15조에 따라 국토교통부장관이 고시한 「건축물의 에너지절약 설계기준」에 따라 설치하여야
 한다.
 나. 옥상에는 교육시설이용자가 떨어지거나 추락하는 물건에 맞지 않도록 난간이나 그물망을 설치

 하는 등의 안전확보 조치를 하여야 한다.
 다. 옥상출입로는 1개 이상 확보되어야 한다. 다만, 출입로 설치가 어려운 경우 추락방지를 위한
 계단형식의 출입로 설치 등 안전조치를 하여야 한다.

3. 화장실은 다음 각 목의 기준에 적합하게 설치할 것

 가. 배수가 잘되는 구조로 하고, 바닥 표면은 미끄러지지 않는 재료로 마감하여야 한다.

 나. 화장실에 냉난방기기를 설치하는 경우 교육시설이용자의 통행에 방해되지 않는 위치에 설치
  하여야 한다.

4. 컨테이너 등의 간이시설물은 「건축법」 제11조, 제14조, 제20조 및 「학교시설사업 촉진법」
  제5조의2에 따라 설치할 것



                          - 14 -
⑦ 그 밖에 건축물에 관하여 이 기준에서 정하지 않은 사항은 「건축물의 피난·방화구조 등의 기

  준에 관한 규칙」, 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」, 「건축법 시행규
  칙」 제26조의5에 따라 국토교통부장관이 고시한 「실내건축의 구조·시공방법 등에 관한 기

  준」을 따른다.

제24조(토목시설) ① 교육시설의 설계자는 인접도로 상황, 대지와의 단차, 교육시설이용자의 편의성,
 건축물이나 공작물의 잔토량 등을 고려하여 부지조성 계획고를 정하고, 부지의 경계 외곽과 접속

 처리를 원활하게 하여 인접 지역에서 안전사고가 발생하지 않도록 설계하여야 한다.

② 토공사를 계획하는 경우 지구 내에서 절토, 성토, 지반침하 등의 균형을 맞추고, 부득이한 경우
  반입토 및 반출토를 계상할 수 있다.

③ 절토 및 성토에 의한 비탈면은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설계되어야 한다.

 1. 비탈면과 건축물 간의 거리를 충분히 확보할 것

 2. 비탈면의 안정성을 확보하기 위하여 비탈면 내 배수시설을 설치하는 등 충분한 안전조치를 할
  것

 3. 비탈면의 보강이 필요한 경우 옹벽공법, 표면보호공법 등의 보강공법을 적용하여 조치할 것

④ 교육시설의 설계자는 운동장에 물이 고이지 않고 원활히 배수되도록 맹암거를 설치하는 등의 적
  절한 배수처리계획을 수립하여야 한다.

⑤ 바닥 포장은 안전성, 환경 친화성, 투수성, 내구성 및 유지관리 편리성 등을 종합적으로 고려하여
  설치되어야 하고, 투수성이 있는 포장을 하는 경우 지반까지 우수가 스며들 수 있어야 한다. 그
  밖에 바닥 포장의 설계에 관한 세부적인 사항은 「자연재해대책법 시행령」 제16조의3에 따라
  행정안전부장관이 고시한 「우수유출저감시설의 종류·구조·설치 및 유지관리 기준」을 따른다.

⑥ 그 밖에 토목시설에 관하여 이 기준에서 정하지 않은 사항은 「건축법」 제40조, 제41조 및

  「건설기술 진흥법」 제44조에 따른다.

제25조(설비) ① 교육시설의 설비는 용도, 사용 및 관리의 편의성, 효율성 등을 고려하여 설치되어야
 한다.

② 설비 배관과 기기는 보수나 교체가 가능한 구조로 하고, 유지관리가 용이하도록 주변 공간을 확
  보하여야 한다.

③ 외기에 노출되거나 동파될 우려가 있는 배관에는 동파 방지를 위한 조치를 하여야 한다.

④ 기계설비는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

 1. 기계실, 공동구, 집수정 등 기계설비 관련 공간은 정비, 교체 등 유지관리가 가능하도록 위치,



                          - 15 -
면적, 층고를 정하고, 장비 반입구가 충분히 확보되도록 할 것

 2. 기계설비 관련 장비는 설비관리자가 작동상태를 확인하기 쉽고 작동하기 쉬운 위치에 설치할 것

⑤ 필수시설을 제외한 전기설비에는 일괄적으로 전력을 차단할 수 있는 장치를 설치하고, 부하 증가

  를 예측하기 어려운 장소에는 별도의 분전반을 설치할 것

⑥ 조명설비는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

 1. 진동, 충격 등으로 인하여 파손되거나 떨어지지 않도록 안전하게 설치할 것

 2. 조명설비의 점멸장치는 교육시설이용자가 조작하기 용이한 위치에 설치할 것

 3. 교육시설이용자가 직접 조작할 수 있는 조명설비에는 접지나 감전을 방지할 수 있는 장치를 설
  치할 것

⑦ 승강기는 교육시설이용자의 이용 빈도, 각종 물품의 운반 등 다양한 용도를 고려하여 「건축물의

  설비기준 등에 관한 규칙」 제5조에 따라 설치되어야 하고, 승강기의 구조에 관한 사항은 「승강
  기 안전관리법」에 따른다.

⑧ 다음 각 호에 해당하는 교육시설과 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제20조에 해당하는
  교육시설에는 같은 규칙 제20조의 각 호에 적합하게 피뢰설비를 설치하여야 한다.

 1. 낙뢰가 빈번하게 발생하는 지역의 교육시설

 2. 직격뢰로 인한 피해가 발생한 적이 있는 교육시설

 3. 평지 단독 교육시설 또는 산 정상 등에 위치한 교육시설

 4. 기타 낙뢰로 인한 피해가 예상되는 교육시설

⑨ 그 밖에 설비에 관하여 이 기준에서 정하지 않은 사항은 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」
  을 따른다.

제26조(조경시설) ① 교육시설 내 조경시설은 생태학습공간으로서 조경의 역할, 차량 및 보행자의

 동선, 교육시설의 배치 등을 종합적으로 고려하여 설치되어야 한다.

② 체육시설, 안내시설, 휴게시설, 경관조명시설 등 옥외공간에 설치되는 시설은 쓰러지지 않는 형태
  로 하거나 지반, 기초, 벽체 등에 고정되어야 한다.

③ 기존 건축물에 옥상조경 또는 인공지반조경이 설치되는 경우 건축물의 안전에 지장이 없어야 한
  다.

④ 그 밖에 조경시설에 관한 세부적인 사항은 「건축법」 제42조제2항에 따라 국토교통부장관이 고
  시한 「조경기준」, 「건설기술 진흥법」 제44조에 따라 국토교통부장관이 고시한 「조경 설계

  기준 및 조경공사 표준시방서」를 따른다.

                           - 16 -
제27조(경계시설) ① 교육시설의 설계자는 방재성, 방범성, 안전성 등을 종합적으로 고려하여 경계시

 설을 배치하여야 한다.

② 교문은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

 1. 학생의 안전 및 교육, 주변 지역민의 생활 등에 지장을 주지 않는 위치에 배치할 것

 2. 안전하게 개폐되면서 학생에게 심리적인 압박감을 주지 않도록 교문의 개폐방법, 형태, 중량 등
  을 정할 것

 3. 교문 주변에서의 교통사고를 예방하기 위하여 교문과 주변 도로 사이에 일정한 공간을 둘 것

③ 담장은 교육시설의 배치, 주변 건축물이나 도로 등 주변 환경을 고려하여 안전하게 설치되어야
  한다.

제28조(교통안전) ① 교육시설의 설계자는 보행자의 안전을 최우선적으로 고려하여 교육시설 내 도

 로를 설계하여야 한다.

② 출입문과 교육시설 내 도로는 각각 보행로와 차도로 구분되어야 하고, 도로에는 경계 턱이나 가
  드레일 등의 안전시설이 설치되어야 한다. 다만, 교지가 협소한 경우 시각적 구분 등을 통하여
  보행로와 차도를 구분할 수 있다.

③ 통행로의 폭은 최대 통행량, 비상시 긴급차량의 출입 등을 고려하여 충분히 확보되어야 한다.

④ 자전거와 차량의 동선은 가능하면 분리되어야 하고, 자전거 보관소는 차량 주차장과 구분되는 동
  시에 교사, 체육관 등 학습 목적의 안전한 건축물 주변에 설치되어야 한다.

⑤ 부설주차장은 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치되어야 하고, 그 밖에 세부적인 사항은 「주차

  장법」을 따른다.

 1. 교육시설이용자의 활동구역이 아닌 위치에 설치할 것

 2. 주차장 진입로와 교육시설 출입구를 분리할 것

⑥ 그 밖에 교육시설 내 교통안전에 관하여 이 기준에서 정하지 않은 사항은 「교통정온화 시설 설
  치 및 관리지침」을 준용한다.

제29조(범죄예방) ① 교육시설은 자연적 감시와 접근통제가 가능하도록 배치되어야 한다. 다만, 자연

 적 감시가 어려운 경우 영상정보처리기기 등의 대체 감시시설이 설치되어야 한다.

② 교육시설 내 교육활동을 위한 공간과 외부인이 이용하는 공간은 구분되어야 한다.

③ 보행로 및 출입구는 다음 각 호에 따라 설계되어야 한다.

 1. 사물의 식별이 가능하도록 적정 조도가 유지되는 조명시설을 설치할 것



                          - 17 -
2. 수목에 의한 사각지대가 발생하지 않도록 할 것

④ 그 밖에 범죄예방에 관한 세부적인 사항은 「건축법」 제53조의2에 따라 국토교통부장관이 고시
  한 「범죄예방 건축기준」 제12조를 따른다.

제30조(장애인 등을 위한 편의시설) ① 교육시설의 설계자는 장애인 등이 교육시설 내에서 최대한

 편리한 방법과 최단거리로 이동할 수 있도록 편의시설을 설치하여야 한다.

② 그 밖에 장애인 등을 위한 편의시설에 관한 세부적인 사항은 「장애인·노인·임산부 등의 편의

  증진 보장에 관한 법률」을 따른다.

제31조(에너지이용 합리화) ① 교육시설의 설계자는 에너지이용 합리화를 위하여 다음 각 호에 적합
 하게 교육시설을 설계하여야 한다.

 1. 건축물의 방위에 따른 배치, 용도 및 사용시간에 따른 평면계획과 조닝계획을 고려할 것

 2. 에너지절약, 온실가스 배출 저감 및 에너지사용량 관리가 가능한 시스템을 적용할 것

② 감독기관 소유의 교육시설, 「초·중등교육법」 및 「고등교육법」에 따른 국립·공립학교 시
  설·설비의 에너지이용 합리화에 관한 사항은 「에너지이용 합리화법 시행령」 제15조에 따라
  산업통상자원부장관이 고시한 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」을 따른다.

③ 그 밖에 에너지이용에 관한 세부적인 사항은 「녹색건축물 조성 지원법」 및 「신에너지 및 재
  생에너지 개발ㆍ이용ㆍ보급 촉진법」을 따른다.

제32조(건설공사 안전관리 등) ① 법 제19조제1항에 해당하는 건축 또는 건설공사를 하려는 자는
 법 제19조 및 「산업안전보건법」에 따라 교육시설과 교육시설이용자의 안전을 확보하여야 한다.

② 제1항에 따라 해당 건축 또는 건설공사를 하려는 자는 안전사고를 예방하기 위하여 착공 전까지
  지중시설물에 대한 현황조사를 실시하여야 한다.

③ 교육시설의 장은 해당 건축 또는 건설공사의 완공 전까지 교육시설이용자가 위험 내용을 알 수

  있도록 표지판을 설치하는 등의 적절한 조치를 하여야 한다.

제33조(품질관리 등) ① 건축 또는 건설공사의 각 공정에 관한 세부적인 사항은 「건설기술 진흥
 법」에 따라 국토교통부장관이 고시한 관련 건설기준을 따른다.

② 건축물 및 구조물의 상세, 비탈면의 기울기 및 높이, 설비의 설치 위치 등은 설계도서와 일치하
  게 시공 또는 설치되어야 한다.

③ 건축 또는 건설공사에 사용되는 모든 자재는 설계도서에 명시된 규격, 품질 또는 그 이상의 제품
  이어야 한다.




                         - 18 -
제2절 교육시설의 유지관리

제34조(유지관리 원칙) ① 교육시설의 장은 교육시설의 기능 및 안전성이 유지되도록 이 절에서 정
 하는 바에 따라 교육시설을 관리하여야 한다.

② 교육시설의 장은 교육시설에서 이상이나 위험요소가 발견된 경우 교체·보수·보강 등의 안전조

  치를 신속히 이행하여야 한다.

③ 교육시설의 장은 교육시설 내 균열·탈락·침하 등 위험요소가 자주 발생하는 장소나 보수·보

  강이 지연되는 장소에 표지판 등을 설치하여 교육시설이용자에게 위험 내용을 안내하여야 한다.

제35조(건축물 관리) ① 지붕 및 옥상은 다음 각 호의 기준에 적합하게 유지관리되어야 한다.

 1. 홈통 및 배수구는 막히지 않고 원활히 배수되도록 할 것

 2. 마감재나 도장의 파손·탈락·열화 등이 발생하지 않도록 할 것

 3. 불필요한 적재물이 옥상에 방치되지 않도록 할 것

 4. 경량 구조로 된 지붕은 대설 등에 의한 피해가 발생하지 않도록 관리할 것

② 벽체는 다음 각 호의 기준에 적합하게 유지관리되어야 한다.

 1. 패널, 벽돌 등 벽체의 마감재가 변형되거나 떨어지지 않도록 할 것

 2. 건축물 신축이음의 변형이나 실링재의 열화가 발생하지 않도록 할 것

③ 천장은 연결부의 파손·탈락, 상부 배관 및 바닥 슬래브의 누수 등으로 인하여 떨어지거나 파손
  되지 않도록 관리되어야 한다.

④ 바닥은 다음 각 호의 기준에 적합하게 유지관리되어야 한다.

 1. 바닥은 미끄럽지 않아야 하고, 바닥에 단차나 돌기가 생기지 않도록 할 것

 2. 외부로부터 빗물이 들어오지 않도록 사전에 창문의 개폐 여부를 확인할 것

 3. 바닥 마감재 사이에 틈이 생기지 않도록 할 것

⑤ 창호는 다음 각 호의 기준에 적합하게 유지관리되어야 한다.

 1. 바람, 지진 등 외부요인으로 인하여 창호가 뒤틀리거나 흔들리지 않도록 고정할 것

 2. 창호의 유리나 유리 고정용 자재가 손상된 경우 신속히 교체·보수 등 적절한 조치를 할 것

제36조(토목시설 관리) ① 비탈면은 다음 각 호의 기준에 적합하게 유지관리되어야 한다.

 1. 비탈면의 균열·배부름·침하 등이 발생하지 않도록 관리할 것

 2. 옹벽, 석축 등 비탈면을 보호하는 시설의 균열·침하·이음부 변형 등이 발생하지 않도록 관리



                          - 19 -
할 것

 3. 비탈면에 설치된 배수시설의 기능이 유지되도록 관리할 것

 4. 위험요소가 발견된 경우 보수·보강 등 안전조치를 신속히 이행할 것

② 배수시설은 다음 각 호의 기준에 적합하게 유지관리되어야 한다.

 1. 배수로 및 집수정 내부에 이물질이 쌓이지 않도록 관리할 것

 2. 외부로부터 인입되는 암거가 이물질로 인하여 폭우 시 범람하지 않도록 관리할 것

 3. 교육시설 내 설치된 배수시설의 기능이 유지되도록 관리할 것

③ 바닥 포장은 다음 각 호의 기준에 적합하게 유지관리되어야 한다.

 1. 바닥 표면의 균열·파손·침하, 포장재의 박리·박락 등이 발생하지 않도록 관리할 것

 2. 위험요소가 발견된 경우 보수·보강 등 안전조치를 신속히 이행할 것

④ 교육시설의 장은 담장에 균열이나 전도가 발생하지 않도록 관리하고, 위험요소가 발견된 경우 보
  수·보강 등 안전조치를 하여야 한다.

제37조(운동장 관리) ① 운동장은 다음 각 호의 기준에 적합하게 유지관리되어야 한다.

 1. 차량 통행, 빗물 등으로 인한 운동장 표면의 균열·파손·침하가 발생하지 않도록 관리할 것

 2. 우·오수관 등 지하구조물의 파손으로 인한 건축물 또는 시설물의 침하가 발생하지 않도록 관리
  할 것

 3. 운동장에 물이 고이거나 물길이 생기지 않도록 관리할 것

 4. 위험요소가 발견된 경우 보수·보강 등 안전조치를 신속히 이행할 것

 5. 제초제 등 유해물질을 사용하지 아니할 것

② 교육시설의 장은 다음 각 호의 기준에 적합하게 어린이놀이시설을 관리하고, 그 밖에 어린이놀이
  시설에 관한 세부적인 사항은 「어린이놀이시설 안전관리법」을 따른다.

 1. 「어린이놀이시설 안전관리법」 제17조의3에 따른 어린이놀이시설에서의 행위 제한

 2. 「어린이놀이시설 안전관리법 시행령」 제11조에 따른 안전점검 실시 및 점검결과 등의 기록·
  보관

 3. 「어린이놀이시설 안전관리법」 제20조에 따른 어린이놀이시설의 안전관리자에 대한 안전교육
  이수

제38조(설비 관리) ① 냉난방설비는 다음 각 호의 기준에 적합하게 유지관리되어야 한다.



                         - 20 -
1. 교육활동에 지장을 주지 않도록 가능하면 교실의 실내 온도 및 습도를 일정하게 유지할 것

2. 교육시설이용자가 접촉할 우려가 있는 난방기구의 표면 온도는 높지 않도록 관리할 것

3. 냉난방설비는 설치된 곳으로부터 떨어지지 않도록 관리할 것

② 환기설비는 다음 각 호의 기준에 적합하게 유지관리되어야 한다.

1. 교육활동에 지장이 없도록 수시로 환기용 창을 개방하거나 기계 환기설비를 가동할 것

2. 환기설비를 통하여 배출되는 공기는 재순환되지 않도록 할 것

3. 필터가 장착된 환기설비의 경우 주기적으로 필터를 교체할 것

③ 급수설비는 다음 각 호의 기준에 적합하게 유지관리되어야 한다.

1. 모든 급수설비는 항상 청결한 상태를 유지할 것

2. 지하수 등을 식수로 공급하는 설비는 원수의 수질 안정성이 확보되도록 정기적인 소독, 수질 검
사 등의 조치를 할 것

3. 급탕의 경우 교육시설이용자의 안전을 위하여 적당한 온도를 유지할 것

4. 급수설비는 사용 목적에 적합한 간격과 높이에 설치할 것

④ 조명설비는 다음 각 호의 기준에 적합하게 유지관리되어야 한다.

1. 부착된 조명설비는 떨어지지 않도록 관리할 것

2. 옥외에 설치된 조명설비에는 빗물, 벌레 등으로 인하여 파손되지 않도록 적절한 보호조치를 할
  것

⑤ 승강기는 다음 각 호의 기준에 적합하게 유지관리되어야 하고, 그 밖에 세부적인 사항은 「승강

 기 안전관리법 시행령」 제29조, 제30조 및 제36조에 따라 행정안전부장관이 고시한 「승강기
 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」을 따른다.

1. 승강기 출입문에 충격을 가하지 아니하도록 할 것

2. 정원 또는 정격하중을 준수하면서 이용하도록 할 것

3. 정격하중을 초과하는 화물 적재를 금지할 것

4. 승강기는 청결한 상태를 유지할 것

5. 승강기의 안전이용에 관한 표지판 등을 승강기 내부에 부착할 것

⑥ 그 밖에 설비 관리에 관하여 이 기준에서 정하지 않은 사항은 각 개별 법령에서 정한 사항을 따
 른다.



                        - 21 -
제39조(조경시설 관리) ① 수목의 정상적인 생육을 위하여 관수 및 배수시설이 설치되어야 한다. 다

 만, 관수 및 배수시설은 건축물이나 구조물의 하부시설에 영향을 주지 아니하여야 한다.

② 옥상 및 인공지반의 조경에는 방수조치가 되어야 하고, 식물의 뿌리가 건축물이나 구조물에 침입

  하지 않도록 관리되어야 한다.

③ 옥상조경지역은 다음 각 호의 기준에 적합하게 유지관리되어야 한다.

 1. 높이 1.2미터 이상인 난간 등의 안전구조물을 설치할 것

 2. 수목이 바람에 넘어지지 않도록 지지대를 설치할 것

 3. 안전시설에 대하여 정기적인 점검을 실시할 것

제40조(건축물 해체) ① 건축물을 해체하려는 자는 건축물의 변형·침하·붕괴 및 인접 시설물의 손

 상을 방지하기 위하여 해체작업 순서, 해체공법, 구조안전계획 등을 포함한 해체계획을 수립하여야
 한다.

② 건축물을 해체하려는 자는 제1항에 따른 해체계획을 수립하는 경우 「건축물관리법」 제30조,
  제31조 및 제32조에 따라 국토교통부장관이 고시한 「건축물 해체계획서의 작성 및 감리업무 등
  에 관한 기준」에 따라 해체계획서를 작성하여 허가권자에게 제출하여야 한다.

③ 건축물 해체공법은 공사 규모, 건축물의 위치, 주변 환경, 장비탑재의 필요 여부, 해체작업 방법
  에 따른 위험성 등을 종합적으로 고려하여 선정되어야 한다.

④ 건축물을 해체하려는 자는 해체공사 시 다음 각 호의 사항에 대한 안전관리대책을 수립하여야
  한다.

 1. 작용하중에 대한 안전성 확인 등 건축물의 구조안전에 관한 사항

 2. 작업자의 추락방지, 낙하물에 의한 출입통제 등 해체작업자 안전에 관한 사항

 3. 해체공사에 따른 인접 건축물 안전에 관한 사항

 4. 주변 도로 상황, 안전시설물 설치 등 주변 통행·보행자 안전에 관한 사항

 5. 그 밖에 안전관리에 필요한 사항

⑤ 해체 폐기물의 분리 및 처리에 관한 사항은 「건설폐기물의 재활용촉진에 관한 법률 시행령」

  제9조, 「건축물관리법」 제30조, 제31조 및 제32조에 따라 국토교통부장관이 고시한 「건축물
  해체계획서의 작성 및 감리업무 등에 관한 기준」을 따른다.

⑥ 그 밖에 건축물 해체에 관하여 이 기준에서 정하지 않은 사항은 「건축물관리법」을 따른다.




                          - 22 -
제5장 교육시설의 환경 및 재료 등의 안전성 확보에 필요한 기준

제41조(환경 및 재료 안전 원칙) ① 교육시설의 장은 교육시설이용자의 건강을 보호·증진하기 위하
  여 교육시설의 환경위생을 적절히 유지관리하여야 한다.

② 교육시설의 장은 제1항에 따라 교육시설 내 유해물질 및 공기질 등을 관리하기 위하여 「학교보

  건법 시행규칙」 별표 6에 따른 환경위생 점검을 실시하여야 한다. 이 경우 점검 및 그에 따른
  조치 결과는 학교 홈페이지 또는 교육부장관이 운영하는 공시 관련 홈페이지에 공개하여야 한다.

③ 교육시설의 장은 제2항에 따른 점검 결과 심각한 유해물질이 지속적으로 발생할 가능성이 확인

  된 경우 감독기관의 장에게 특별점검을 요청하여야 한다.

제42조(실내공기질) ① 교육시설의 장은 교육시설이용자의 건강을 보호하기 위하여 「학교보건법 시

 행규칙」 별표 4의2의 기준에 따라 실내공기질을 관리하여야 한다.

② 법 제2조제1호 가목 및 나목에 따른 교육시설의 장은 제1항에 따라 교사 내 공기질을 개선하기
  위하여 교실에 다음 각 호에 해당하는 설비 및 기기를 설치하여야 한다. 그 외 교육시설의 장은
  공기정화설비 등을 설치할 수 있도록 노력하여야 한다.

 1. 공기정화설비: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 설비

 가. 「실내공기질 관리법」 제2조제5호에 따른 공기정화설비

 나. 실내공기 중의 분진을 추출하여 모으고 냄새를 탈취하는 기능이 있는 설비로서 내부에 먼지
    제거부와 송풍기가 내장되어 있는 설비

 다. 그 밖에 교육부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 교실의 공기를 정화하기에 적합하

    다고 인정하는 설비

 2. 미세먼지 측정기기: 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 기기

 가. 제1호 각 목의 어느 하나에 해당하는 설비에 부착되어 있는 부속품 형태의 측정기기로서 미세

    먼지의 농도를 표시하는 기능이 탑재된 측정기기

 나. 가목 외의 기기로서 미세먼지의 측정결과를 실시간으로 확인할 수 있는 간이 측정기기

 다. 그 밖에 교육부장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 교실의 미세먼지를 측정하기에 적

    합하다고 인정하여 고시하는 기기

③ 교육시설의 장은 「학교보건법」 제4조의2제1항에 따라 교육시설 내 공기질 점검을 연 2회 이
  상 실시하여야 한다. 다만, 풍수해 등으로 환경이 불결하게 되는 등 교육시설의 장이 필요하다고
  인정하는 때에는 특별점검을 실시할 수 있다.

④ 교육시설의 장은 「학교보건법」 제4조의2제2항에 따라 공기 질을 측정하는 장비에 대하여 매년


                           - 23 -
1회 이상 다음 각 호의 어느 하나의 방법으로 점검을 실시하여야 한다.

 1. 「국가표준기본법」 제3조제17호에 따른 소급성(遡及性) 확보를 위한 검사

 2. 「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」 제11조제1항에 따른 정도검사(精度檢査)

제43조(건설재료) ① 교육시설 시공 시 사용되는 자재는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

 1. 교육시설 내로 반입되는 모든 자재: 「실내공기질 관리법」 제11조의6에 따른 표지가 부착되어
  있으면서 석면을 포함하지 않는 건축자재를 사용할 것

 2. 「어린이놀이시설 안전관리법」 제2조제2호에 따른 어린이놀이시설 중 실내 어린이놀이시설에

  사용되는 건축자재: 「실내공기질 관리법 시행규칙」 별표 5에 따른 오염물질 방출 기준을 만족
  할 것

② 「환경보건법」 제2조제8호에 따른 어린이활동공간의 관리자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당

  하는 때에는 실내·외 활동공간에 사용된 도료의 중금속 기준 등 환경안전관리기준 적합 여부에
  대한 검사를 받아야 한다.

 1. 어린이활동공간을 신축한 때

 2. 「환경보건법 시행령」으로 정하는 규모 이상으로 증축 또는 수선한 때

③ 교육시설의 장은 교육시설 내부 건축자재에 석면이 사용된 경우 석면관리대책을 수립·시행하여
  야 하고, 「석면안전관리법」에 따라 석면건축물안전관리인을 지정하여 관리하여야 한다.

④ 운동장의 마감재 시공 시 사용되는 자재는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.

 1. 인조잔디 및 탄성포장재: 「산업표준화법」 제15조제1항에 따라 인증받은 제품

 2. 마사토, 모래 등: 「토양환경보전법 시행규칙」별표 3의 토양오염우려기준을 초과하지 않는 제품

제44조(폐기물, 하수 및 폐수 처리 등) 교육시설의 장은 교육시설에서 배출되는 폐기물, 하수 및 폐
 수를 「폐기물관리법」,「하수도법」 및 「물환경보전법」에 따라 처리하여야 하며, 폐기물의 발생

 을 예방하거나 줄이기 위해 노력하여야 한다.

제45조(환경조형시설) ① 환경조형시설은 내구성, 유지관리성, 인체유해성 및 환경친화성 등을 종합
 적으로 고려하여 설치되어야 한다.

② 환경조형시설을 설치할 경우 탄소배출량을 저감할 수 있는 친환경 재료, 재활용 가능한 재료의
  사용이 우선되어야 한다.

③ 교육시설의 장은 환경조형시설에 위험요소가 발견된 경우 표지판 설치, 보수·복구 등의 적절한
  안전확보 조치를 하여야 한다.




                          - 24 -
제6장 실험·실습실 안전에 관한 기준

제46조(실험·실습실 안전 원칙) ① 교육시설의 장은 실험·실습실이용자가 안전하게 교육 및 연구
 를 수행할 수 있도록 이 장에 따라 교육시설 내 실험·실습실을 설치하고 유지관리하여야 한다.

 다만, 「연구실 안전환경 조성에 관한 법률」을 적용받는 실험·실습실에는 이 기준을 우선 적용
 하지 아니할 수 있다.

② 교육시설의 장은 실험·실습실을 설치하는 경우 각 실험·실험실의 유형별 다양성과 환경조건을

  고려하여 초기 단계부터 기자재 설치·비치 계획, 배치계획 등을 수립하여야 한다.

③ 그 밖에 실험·실습실의 안전관리에 관하여 이 기준에서 규정하지 아니한 사항은 각 개별 법령
  에서 규정한 사항을 따른다.

제47조(안전관리 일반) ① 실험·실습실을 설치할 때 사용되는 재료는 실험·실습실이용자의 안전을

 확보할 수 있도록 발생 가능한 위험요인에 대하여 안전한 것이어야 한다.

② 실험·실습을 하지 않을 때는 실험·실습실이용자가 위험요인에 노출되지 않도록 안전구획선을
  설정하고 안전작업영역을 확보하여야 한다.

③ 실험·실습실에는 사용자의 안전을 확보할 수 있는 개인보호구가 비치되어야 하고, 비치된 개인
  보호구는 오염되지 않도록 별도의 보관함에 보관되어야 한다.

④ 실험·실습실에는 비상시 대피할 수 있는 비상통로나 비상문 등이 설치되어야 하고, 위험 특성에
  따라 화재 등을 진압할 수 있는 소화기구가 비치되어야 한다.

⑤ 비상세안기와 비상샤워기는 유해화학물질 등을 사용하는 실험·실습실에서 접근이 용이한 위치
  에 설치되어야 하고 비상시 정상적으로 작동될 수 있도록 유지관리되어야 한다.

⑥ 실험·실습실에는 유해물질 등이 발생하지 않도록 여과장치가 포함된 환기설비가 설치되어야 한다.

⑦ 실험·실습실에는 폐기물 수거를 위한 별도의 용기와 보관장소가 마련되어야 한다.

⑧ 실험·실습실에서 난방용 전열기구 및 실험·실습용을 제외한 가스기구가 사용되지 않아야 한다.

⑨ 취급주의가 필요한 설비 및 비품(화학물질을 포함한다)에는 취급주의 표시가 부착되어야 한다.

⑩ 교육시설의 장은 실험·실습실 이용자가 실험·실습 시 준수하여야 하는 안전관리사항에 관한

  표지판을 설치하는 등의 적절한 조치를 하여야 한다.

제48조(생물·생명·방사선분야) ① 발암성물질 등 위험물질은 실험·실습실이용자의 안전을 위하여
 외부로 유출되지 않도록 관리되어야 한다.

② 실험·실습실은 미생물 등이 번식하지 않도록 유지관리되어야 한다.

③ 방사선을 취급하는 실험·실습실에는 방사선 안전관리장비가 설치되어야 하고, 방사선량 및 방사

                           - 25 -
성오염을 측정하여 선량한도를 초과하지 않도록 유지관리되어야 한다.

제49조(화학분야) ① 화학물질을 사용하는 실험·실습실에는 국소배기장치 또는 전체환기장치가 설
 치되어야 하고, 각 성상별 구분에 따라 화학물질을 안전하게 보관할 수 있는 시약장 또는 보관함

 이 비치되어야 한다. 다만, 발화점이 낮은 물질 등 특수한 보관요건을 요하는 화학물질이 보관된

 시약장 또는 보관함에는 잠금장치가 설치되어야 한다.

② 「위험물안전관리법」에 따라 지정된 수량 이상의 위험물은 허가를 받은 위험물저장소에 저장되

  어야 한다.

③ 실험·실습실 하부에 환기장치를 설치할 경우 실내에 면하는 환기장치 부분에 안전망이 설치되
  어야 한다.

④ 화학약품을 사용하거나 인화성 물질을 사용하는 실험·실습실의 바닥 표면은 내화학성을 지닌

  제품이나 불에 잘 타지 아니하는 난연재료 이상으로 마감되어야 한다.

⑤ 실험·실습실과 준비실 사이에는 안전관리를 위한 창이 설치되어야 하고, 사고 위험성이 있는 실
  험 재료나 기구 등을 관리할 수 있는 별도의 공간이 준비실에 마련되어야 한다.

제50조(가스분야) ① 가스를 취급하는 실험·실습실에는 가스누출경보기와 가스를 보관할 수 있는
 보관실이 설치되어야 하고, 설치된 가스누출경보기는 비상시 정상적으로 작동할 수 있도록 유지관
 리되어야 한다.

② 지상으로 노출되는 가스 배관은 충격이 발생하지 않는 안전한 장소에 설치되어야 하고, 부득이한
  경우 가드레일 등의 적절한 방호조치가 설치되어야 한다.

③ 고압가스 충전용기에는 충격 등으로 인한 전도를 방지할 수 있는 조치가 되어야 하고, 고압가스
  를 사용한 후에는 반드시 밸브가 닫혀야 한다.

④ 그 밖에 고압가스설비에 관한 사항은 「고압가스 안전관리법 시행규칙」 별표 8에 따른다.

제51조(기계분야) ① 실험·실습실 내에 기계·기구를 설치하는 경우 방호장치 및 기계·기구를 보
 관할 수 있는 보관함이 설치되어야 하고, 기구·기계의 안전방호구역을 설정하여야 한다.

② 대형 기계·기구 장비가 설치된 실험·실습실에는 제어실이 설치되어야 하고, 호이스트 및 크레

  인이 설치되는 경우 층고를 고려하여 설치되어야 한다.

③ 사용하지 않는 기계·기구 등의 전원은 차단되어야 한다.

제52조(전기·전자분야) ① 전기·전자 설비는 내부까지 고압 이상의 전압이 공급되더라도 설비의
 변압기, 고압 차단기 등이 노출되지 않도록 설치되어야 한다.

② 모든 분기회로에는 전로의 단락으로부터 보호할 수 있는 단락 보호용 차단기가 설치되어야 하고,
  과전류보호장치가 이를 보호하는 기능을 유지할 수 있도록 관리되어야 한다.

                         - 26 -