제16061호                 관            보         2005. 8.10. (수요일)

 재료의 최대인장강도를 측정한 값을 적용한다.         “50밀리미터의”를“50 ㎜의”로,“30킬로그램의”
                                  를“30 ㎏의”로 하며, 동조 제5항을 다음과 같이
                                  신설한다.
                                      ⑤소화기의 운반 및 유지관리를 효율적으로 하
                                      기 위하여 호스걸이를 설치하여야 한다. 다만,
                                      호스걸이가 필요 없는 소화기는 그러하지 아니
             원통형 용기                   하다.
             S = Pd/2t            제16조제2항제4호 중“3킬로그램/제곱센티미터
             구형 용기                의”를“0.3㎫(3㎏/㎠)의”
                                                 로 한다.
             S = Pd/4t            제19조제2호를 다음과 같이 개정하고, 동조 제4호
   S:내압시험압력에서 응력[㎪(㎏/㎟)]          중“90퍼센트(약제의 중량이 700그램 미만인 것은
   P:내압시험압력(제1압력)[㎪(㎏/㎟)]         85퍼센트)이상의 양이”를“90 % 이상이”로 한다.
   d:용기의 내경(㎜)
                                      2. 소화기의 방사시간은 20±2℃ 온도에서 최소
   t:용기의 두께(㎜)
                                       8초 이상이어야 하고, 사용상한온도, 20±2
 ③본체용기는 동일한 재질로서 모든 부위에서의
                                       ℃의 온도, 사용하한온도에서 각각 설계 값의
 두께는 원통측벽 두께이상이어야 한다.
                                       ±30 % 이내 이어야 한다.
제12조 제1항 제1호 중“강도에 지장있는 영구변형
                                  제23조 제2항 중“28킬로그램”을“28㎏”으로,
(본체용기가 원통인 경우에는 원통둘레의 0.5퍼센
                                  “28킬로그램 초과 35킬로그램”
                                                   을“28㎏ 초과 35
트 이상, 그 밖의 경우에는 내용적의 10퍼센트 이상
                                  ㎏”로,“35킬로그램을”을“35㎏을”
                                                     로 한다.
의 영구변형)이”
        를“영구변형(내용적의 10 % 이상
                                  제24조 제1항「표」중 소화기가압용가스용기의 작
또는 국부변형 등)이”
           로 하고, 동조 제2항 중“(단
                                  동압력의 상한치란 중“75퍼센트”를“75%”
                                                         로, 작
위:킬로그램/제곱센티미터)를”
               을“[단위:㎫(㎏/
                                  동압력의 하한치 란 중“섭씨 65도로”를“65℃로”
㎠)]를”
    으로 하며, 동조 동항 제1호 나목 중“섭씨
                                  로 하고, 동조 제2항 중“섭씨 40±2도”
                                                         를“40±2
40±2도”
     를“40±2℃
           “로,“섭씨 40도를”
                      을“40℃
                                  ℃“로,“섭씨 40도를”을“40℃를”로,“(단위:킬
를”
 로,“70킬로그램의”
           를“700 N(70 ㎏)의”
                         로 하
                                  로그램/제곱센티미터)를”
                                              을“(단위:㎫(㎏/㎠)를”
고, 동조 동항 제2호 중“섭씨 40±2도”
                       를“40±2
                                  로 한다.
℃
“로 하고“섭씨 40도를”
             을“40℃를”
                   으로 한다.
                                  제25조 제1항 중“다음 각호”
                                                  를“소화기가압용가
제14조 제1호 중“제12조제1항제1호에 규정한 시
험을 실시하는 경우”를“제12조제1항 제1호의 규       스용기의성능시험기술기준에”로 하고, 단서 중

정에 의한 제2압력을 가하여 시험하는 경우”로 하 “소방법 제50조의4의”를“소방시설 설치유지 및
고, 동조동항 제5호 내용 중“제12조제1항제1호의 안전관리에 관한 법률 제39조의”로 하며,“것은 그
제1압력에”를“제12조 제1항 제1호의 규정에 의       러하지 아니한다”를“제품은 시험을 생략할 수 있

한 제2압력에”로 한다.                     다”로 하고, 동조동항제1호, 제2호, 제3호 및 제4

제15조 제1항 제1호 내용 중“4킬로그램”을“4       호를 삭제하며, 동조제3항 중“연결금속구는 KS

㎏”으로 하고 , 동조 동항 제2호 중“3킬로그램”
                           을      D 6001(황동) 또는 KS D 6002(청동)에”를“연결
“3 ㎏”으로 하며, 동조 동항 제3호 내용 중“1킬로    금속구는 KS D 6024(구리 및 구리합금주물)에”
                                                              로
그램”을“1㎏”으로 하고, 동조 제2항 제2호 중       한다.

                                 23