조달관보
               제14856호                                      2001. 7. 21. (토요일)
               운전중인발전기세트에이상이발생하씀을때,             -종합시운전
               이를보호하고부하측전기기기로피해가확산되
                                             6. 부눀부품
               는것을막기위하여다음과같은보호장치를갖
                                               6-1 표준부속품(ACCESSORY)
               추어야만한다.                          -연료탱크(F.O TANK)1식
            명     칭엔진정지차단기트립경보음이상표시등
                                                -소음기(MUFFLER) 1식
            엔진과속도 ○         ○     ○     ○
                                                -신축이음관(EXPANSION JOINT) 1식
            엔진윤활유
                                                -밧데리(BATTERY) 1식
                      ○     ○     ○     ○
            저 유 압
                                                -BATTERY CABLE WITH TERMINAL1식
            엔진냉각수
                      ○     ○     ○     ○
                                                -예열기 및 온도조절기(단, 온도조절기는 제작
            과     열
                                                 사사양) 1식
            엔진시동
                      ○     ×     ○     ○
            실     패
                                                -방진스프링1식
            비상정지 ○          ○     ○     ○
                                                -연료휠타1식
            과 전 압 ○         ○     ○     ○
                                                -윤활유휠타1식
            과 전 류 ×         ○     ○     ○
                                                -자동충전장치(발전기운전반에내장또는별치)
            저 전 압 ×         ○     ○     ○
                                                 1식
            계자과전류 ○         ○     ○     ○
                                               6-2 예비품
            5. 시험 및 검사(TEST & INSPECTION)
                                                -연료휠타(FUEL OIL FILTER) 1식
             5-1 구조및외관                          -윤활유휠타(LUB. OIL FILTER)1식
               정지상태에서각기기들이정상적으로조립취부             -FUSE, LAMP 각 5 EA
               되었는지, 전선의 결선상태는 양호한지, 운전시       6-3 공 구
               누수, 누유부위가없는지, 각 계기는 정상적으로        -공구박스1EA
               동작하는지확인한다.
                                                -롱로즈플라이어(6″)1EA
             5-2 발전기세트특성시험
                                                -뺀치(8″)1EA
               다음검사항목에눀하여, 결과치가상기규정에
                                                -니퍼(6″)1EA
               만족하는지확인한다.                       -드라이버(+,-) 2EA
               -온도상승시험(무부하포화시험)                 -플라이어1EA
               -절연저항                            -양구스파나세트1SET
               -절연내력                            -몽키스파나1EA
               -전압변동율
                                               6-4 최종제출서류
               -주파수변동율
                                                -엔진시험성적서(엔진제작사발행) 1부
               -전압조정범위
                                                -엔진취급설명서1부
               -과부하시험(상용출력의110% 부하에서1시간         -엔진정비지침서1부
                동안견딤)                           -최종도면3부
               -파형왜형율                           -발전기세트취급설명서1부
             5-3 종합시운전
                                                -시운전요령서1부
               -시동/정지시험
                                                -시험성적서1부
               -상용전원과의연계, 자동운전시험
                                             7. 시험성적서제출
               -차단기작동시험                        납품자는납품시발전기세트에눀한공인시험기관
               -보호장치작동및경보회로시험                  (한국전기연구소, 한국전자전기연구원, 한국선급)
               -밧데리충전기충방전시험                    시험성적서1부를수요기관에제출하여야한다.
                                            14