관         보
               제15462호                                      2003. 8. 2. (토요일)
                                              1. A등급
            ◉환경부고시제2003-127호
                                               가. 산성가스를처리하기위한건식, 반건식또는
                폐플라스틱고형연료제품의품질기준·사
                                                습식처리장치(처리공정을 포함한다. 이하 같
                용처등에관한기준
                                                다) 및 비산재를처리하기위한전기집진기또
             자원의절약과재활용촉진에관한법률제2조제5호
                                                는여과포집진기를구비하고RPF를발열량기
            및동법시행규칙제2조관련별표1 제4호마목의규정
                                                준으로30퍼센트이내에서 보조연료로 사용하
            에의하여폐플라스틱을사용하여제조한고형연료제
                                                는 시멘트 소성로, 10MW이상인 화력발전소
            품의품질기준·규격및사용처등에관한기준을다
                                                및석탄사용량이시간당2톤이상또는액체연
            음과같이고시합니다.
                                                료 사용량이 시간당 1,200리터이상인 지역난
                2003년8 월2 일
                                                방시설, 산업용보일러, 제철소고로, 슬러지 처
                          환경부장관
                                                리시설
            제2 조(정 의) 폐플라스틱을사용하여제조한고형
                                               나. RPF 전용사용시설로서 RPF 사용량이 시간
             연료제품(이하“RPF”(Refused Plastic Fuel)라
                                                당 2톤 이상이며, 산성가스를 처리하기 위한
             한다)이라 함은 가연성폐기물(지정폐기물 및 감염
                                                건식, 반건식 또는 습식처리장치 및 비산재를
             성폐기물을제외한다)을 선별·파쇄·건조·성형
             을 거쳐 일정량이하의 수분을 함유한 고체상태의
                                                처리하기위한전기집진기또는여과포집진기
             연료로제조한것으로서중량기준으로폐플라스틱
                                                를구비하고소각로에준하는성능검사에합격
             의함량이60%이상함유된것을말한다.
                                                한산업용보일러
            제3 조(RPF 품질기준) RPF의 품질기준은 다음 각
                                              2. B등급:RPF 전용사용시설로서 RPF 사용량이
             호와같다.
                                               시간당200kg이상 2톤미만이며 산성가스를 처
             1. 크기:성형된 것으로서 직경이 50mm이하이고
                                               리하기위한건식, 반건식또는습식처리장치및
              길이가100mm이하일것(단면이원형이아닌경
                                               비산재를처리하기위한전기집진기또는여과포
              우에는원형의단면적으로환산한다) 
                                               집진기를구비하고소각로에준하는성능검사에
             2. 저위발열량:kg당6,000 kcal이상일것
                                               합격한산업용보일러또는RPF 사용량이시간
             3. HCl(염화수소) 농도:1,000ppmv이하일 것(연소
                                               당200kg 이상2톤미만인슬러지처리시설
              관식HCl 농도분석법에 따라 표준산소농도 12%
                                            제6 조(시설등급별사용가능한RPF의품질·규격)
                                              ①제5조의규정에의한시설등급별로사용할수있
              로보정한연소시의농도를말한다. 이하같다)
                                              는RPF의품질·규격등급은별표1과같다.
             4. 수분:10퍼센트이하일것
                                              ②별표1의시설등급별사용기준에적합하게RPF
            제4 조(RPF의 규격) ①연소성에 따른 RPF의 규격
                                              를 사용하는 경우에 한하여 이를 규칙 제2조관련
             은다음각호와같다.
                                              별표1제4호마목의규정에의한고형연료제품으로
             1. “가”군:직경20mm미만의성형RPF
                                              본다.
             2. “나”군:직경20mm이상50mm이하의성형RPF
                                              ※자세한사항은환경부홈페이지www.me.go.kr
             ②HCl배출농도에따른RPF의규격은다음각호와
                                               을참고하시기바랍니다.
             같다.
             1. 1급:HCl 배출농도가50ppmv이하인것
                                            ◉건설교통부고시제2003-195호
             2. 2급:HCl 배출농도가 50ppmv 초과 300ppmv
                                              시설물의안전관리에관한특별법시행령제8조제2항
              이하인것
                                            의규정에의하여안전점검및정묀안전진단눀가(비
             3. 3급:HCl 배출농도가300ppmv 초과1,000ppmv
                                            용산정)기준을다음과같이변경고시합니다.
              이하인것
                                                2003년8 월2 일
            제5 조(RPF 사용시설 등급) RPF 사용시설의 등급
                                                           건설교통부장관
             은다음각호와같다.
                                           19