제18505호                          관           보               2015. 5. 6.(수요일)
도면번호     위치      구분                                 계 획 내 용
                          ∙ 빗물이용시설은 연면적 10,000㎡ 이상인 건축물에 적용하며, 용량은 건축 면적에 0.05m을 곱
 상업1~5, 상업1~5,              한 규모 이상 저장할 수 있어야 한다.
  업무1,      업무1,          ∙ 빗물침투시설은 대지면적 3,300㎡이상인 경우에 적용하며, 대지면적에 최소 5mm를 곱한 규모
 근생1~2, 근생1~2,              이상의 빗물을 유출시키지 않는 규모로 설치하여야 한다.
준주거1~2 준주거1~2 상업업무 ∙ 인공지반을           통해 유출되는 빗물은 비교적 수질이 양호하므로 이를 우수관으로 곧바로 연결하
 지원1~2, 지원1~2, 용지 ∙ 여시설에서     배수하지 않고, 활용계획을 수립하여 이용함을 적극 고려한다.
                                   발생하는 지하수와 중수는 빗물과 연계하여 조경 용수, 소방용수 등으로 이용할 수
 체육1~2, 체육1~2,              있도록 한다.
 유통1~3, 유통1~3,            ∙ 도시  열섬현상 저감, 미기후 향상 등을 위해 도심 살수용수, 조경용수 및 청소용수 등에 빗물
 교육1~3 교육1~3                이용시설의 빗물을 이용할 수 있다. 빗물이용, 이송 등에 필요한 에너지로 태양광 등 신재생
                            에너지의 사용을 적극 고려한다.
                          ∙ 빗물이용시설은 건축 면적에 0.05m을 곱한 규모 이상 저장할 수 있어야 한다. 운동장 침투
                            후 배수되는 빗물은 비교적 수질이 양호하므로 집수, 저류하여 이용하도록 하며, 운동장 면적
  초1~4, 초1~4,               에 0.03m을 곱한 규모 이상 저장할 수 있어야 한다.
  중1~2 중1~2 학교용지 ∙ 빗물침투시설은  시키지   않는  규모로
                                         포장면, 옥상 등 불투수 면적에 최소 5mm를 곱한 규모 이상의 빗물을 유출
                                           설치하여야 한다.
  고1~2 고1~2               ∙ 학교는 지붕 빗물과 운동장 빗물을 연계하여 이용하도록 한다. 그리고 주변 공원과의 연계 활
                            용을 적극 고려한다.
                          ∙ 빗물이용, 이송 등에 필요한 에너지로 태양광 등 신재생 에너지의 사용을 적극 고려한다.
 종교1~6, 종교1~6,            ∙ 빗물이용시설은 연면적 10,000㎡ 이상인 건축물에 적용하며, 용량은 건축 면적에 0.05m을 곱
 복컴1~2, 복컴1~2,              한 규모 이상 저장할 수 있어야 한다. 단 주차장 용지는 연면적과 관계없이 제외한다.
복지1, 실버1 복지1, 실버1         ∙ 빗물침투시설은 대지면적 3,300㎡이상인 경우에 적용하며, 대지면적에 최소 5mm를 곱한 규모
 주차1~25, 주차1~25,            이상의 빗물을 유출시키지 않는 규모로 설치하여야 한다.
  자1~2, 자1~2, 기타시설 ∙ 복합커뮤니티용지,            하수처리시설, 철도역사, 집단에너지시설용지는 규모에 관계없이 빗물이용
                            시설 및 빗물침투시설을 설치하여야 한다,
 공청1~4, 공청1~4, 용지 ∙ 주차장,          공공청사, 종교용지, 광장, 가스공급시설, 폐기물처리시설용지는 규모에 관계없이 빗물
폐기물1~2, 폐기물1~2,             침투시설을 설치하여야 한다.
 가스1~4, 가스1~4,            ∙ 빗물이용시설의 용량은 건축 면적에 0.05m을 곱한 규모 이상 저장할 수 있어야 하며, 빗물침
집단1, 역사1 집단1, 역사1           투시설 설치 시 대지면적에 최소 5mm를 곱한 규모 이상의 빗물을 유출시키지 않는 규모로
하수1, 수도1, 하수1, 수도1,         설치하여야 한다.
 전기1~2 전기1~2              ∙ 빗물이용, 이송 등에 필요한 에너지는 태양광 등 신재생 에너지의 사용을 적극 고려한다.
                          ∙ 학교용지 중2에는 옥상 빗물 및 운동장 유공 암거 유출 빗물을 저장하는 빗물이용시설 및 빗
                            물 저류조를 설치하고, 공원 내 친수시설 기능의 도랑으로 연결될 수 있는 구조로 조성하여야
                            한다. 학교 빗물을 받는 빗물이용시설과 빗물 저류조는 공원에 설치할 수도 있다.
  2-A1,     2-A1, 수자원의활용  ∙ 공원에는   학교 빗물 이용을 위해 친수시설 기능의 도랑을 조성하도록 하고, 도랑의 넘침 방지
   중2,       중2,    (신개념 ∙ 를빗물위해펌핑우수관으로    월류될 수 있도록 조성하여야 한다.
  근린9       근린9 주거단지)               등에 필요한 에너지는 태양광 에너지를 활용하여야 하며, 학교옥상 등에 관련 설비
                            를 설치·이용하도록 한다.
                          ∙ 공원에는 공동주택용지 2-A1블록의 욕실배수를 인공습지 등의 정화시설로 처리한 물을 학교
                            의 빗물과 더불어 친수시설 기능의 도랑으로 흘러 보내는 방안을 적극 고려한다.
                    수자원의 ∙ 학교용지
                            및 빗물
                                    초1. 중1에는 옥상 빗물 및 운동장 유공 암거 유출 빗물을 저장하는 빗물이용시설
                                   저류조를   설치하고, 공원 내 친수시설 기능의 도랑으로 연결될 수 있는 구조로 조성
   초1,                활용
             초1, (저에너지 하여야 한다. 학교 빗물을 받는 빗물이용시설과 빗물 저류조는 공원에 설치할 수도 있다.
   중1,       중1      친환경  ∙ 공원에는 학교 빗물 이용을 위해 친수시설 기능의 도랑을 조성하도록 하고, 도랑의 넘침 방지
  근린4       근린4 공동주택 를 위해 우수관으로 월류될 수 있도록 조성하여야 한다.
                    시범단지) ∙ 빗물  펌핑 등에 필요한 에너지는 태양광 등 신재생 에너지를 활용하여야 하며, 학교옥상 등에
                            관련 설비를 설치·이용하도록 한다.
                                        247