제1
   764
     1호                    관        보    2
                                         011
                                           .11
                                             .24
                                               .(목요일)
제2조를 다음과 같이 한다.
제2조(
   적용범위)
       「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」(
                                이하 “
                                   법”이라 한다)제9조제1항 및
 같은 법 시행령(
         이하 “
            영”이라 한다)별표 4소화설비의 소방시설 적용기준 란 제4호에 따른 간이
 스프링클러설비 및「다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법」(
                                이하 ”
                                   특별법“
                                      이라 한다)제9조제1
 항 및 같은 법 시행령(
             이하 ”
                특별법령“
                    이라 한다)제9조제1항제1호가목에 따른 간이스프링클러설비
 는 이 기준에서 정하는 규정에 따라 설비를 설치하고 유지 관리하여야 한다.
제3조제1호를 다음과 같이 한다.
 1.“
   간이헤드"
       란 폐쇄형헤드의 일종으로 간이스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물
  의 화재에 적합한 감도‧방수량 및 살수분포를 갖는 헤드를 말한다.
제3조제2호 및 같은 조 제3호를 삭제한다.
제3조제4호부터 같은 조 제14호까지 중 “
                       ~(이)
                          라 함은”
                              을 각각 “
                                   ~(이)
                                      란”으로 한다.
제3조제15호를 다음과 같이 한다.
 15.“
    습식유수검지장치”
            란 1차측 및 2차측에 가압수를 가득 채운상태에서 폐쇄형 스프링클러헤드
  가 열린 경우 2차측의 압력저하로 시트가 열리어 가압수 등이 2차측으로 유출되도록 하는 장치
  (
  패들형을 포함한다)
           를 말한다.
제3조제16호를 삭제한다.
제3조제17호부터 같은 조 제18호까지 중 “
                        ~(이)
                           라 함은”
                               을 각각 “
                                    ~(이)
                                       란”으로 한다.
제3조제19호부터 같은 조 제22호까지를 다음과 같이 신설한다.
 19.“
    캐비닛형 간이스프링클러설비”
                  란 가압송수장치,수조 및 유수검지장치 등을 집적화하여 캐비닛
 형태의 함 내부에 구성시킨 간이 형태의 스프링클러설비를 말한다.
 20.“
    상수도직결형 간이스프링클러설비”
                    란 수조를 사용하지 아니하고 상수도에 직접 연결하여 항상
 기준 압력 및 방수량 이상을 확보할 수 있는 설비를 말한다.
 21.“
    정격토출량”
         이란 정격토출압력에서의 펌프의 토출량을 말한다.
 22.“
    정격토출압력”
          이란 정격토출량에서의 펌프의 토출측 압력을 말한다.
제4조제1항제1호 중 “
            상수도설비에 직접 연결하는 경우에는 수돗물”
                                   을 “
                                     상수도직결형의 경우에는 수돗
 물”
  로 하고,같은 조 제1항제2호 중 “
                     제1호외의 수조를 설치하고자 하는 경우에는”
                                            을“수조(
                                                “캐비닛형”
 을 포함한다)
       를 사용하고자 하는 경우에는”
                      으로 하며,“
                            방수할 수 있는 양 이상으로 할 것”
                                               을 “
                                                 방수할
 수 있는 양 이상을 수조에 확보할 것”
                     으로 한다.
제4조제2항 각 호 외의 부분 중 “
                   다음 각호의 1에”
                            를“다음 각 호의 어느 하나에”
                                            로 하고,같은 조 제2항
  제2호 중 “
        제5조제3항의 규정에 따른”
                      을“제5조제3항에 따른”
                                  으로 하며,같은 조 제3항 중 “
                                                   제1항제2
  호의 규정에 따른”
           을 “
             제1항제2호에 따른”
                       으로 한다.
제5조제1항을 다음과 같이 한다.
 ① 방수압력(
       상수도직결형의 상수도압력)
                    은 가장 먼 가지배관에서 2개의 간이헤드를 동시에 개방할
 경우 각각의 간이헤드 선단 방수압력은 0.
                       1㎫ 이상,방수량은 50L/
                                     min이상이어야 한다.
제5조제2항제5호 및 같은 조 제2항제6호 중 단서부분 “
                               다만,충압펌프의 경우에는 그러하지 아니하다”
                                                      를
 삭제한다.
                               59