yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제17801호                    관         보         2012. 7. 11.(수요일)
                 < 별표 13 > 저탄소 도시 조성계획 (변경)

도면번호   위치       구분                        계 획 내 용
                       ∙수자원확보와 지역 내 물순환시스템을 위하여 우수, 집수, 저
                       류기법을 고려하여 계획한다.
                       ∙에너지 저소비형 도시로 실현하기 위하여 자원순환시스템 및
                       에너지효율을 극대화하는 건축계획을 수립한다.
                       ∙환경오염을 최소화하고 에너지 자급자족의 기반을 마련하기
                       위해 신재생에너지를 적극 이용한다.
                기본원칙   ∙건축물의 옥상, 벽면, 테라스 등은 가능한 한 녹화하고, 대기
                       순환을 이용하여 오염을 방지하기 위한 방법으로 바람길을 활
                       용하는 등 도시대기순환 및 열섬완화를 고려한 계획을 수립한
                       다.
                       ∙이동거리의 단축, 편리하고 신속한 대중교통의 환승체계를
                       구축하여 개인 자가용 이용을 억제와 대중교통 및 녹색교통
                       이용 활성화를 유도하여 탄소발생을 최소화 한다.


                       ∙도시구조 및 토지이용을 분산적 집중형 공간구조와 압축도시
                       모델을 접목하여 복합화된 기능의 분산과 적절한 밀도를 배치
                       함으로서 이동거리 단축과 에너지저감, 탄소 저감을 유도한다.
공통         공통
                       ∙도보로 이동 가능한 거리(Walkable Distance) 내에서 이용
                       자가 모든 대중교통까지 접근할 수 있는 유기적인 동선시스템
                       을 제공하고 다량의 탄소발생이 예측되는 지점에는 적절한 탄
                       소흡수 대책을 마련한다.
                       ∙도시전체에 걸쳐 신선한 공기가 유입되어 도시열섬현상을 차
                저탄소    단하여 불필요한 냉․난방을 줄일 수 있도록 바람길과 녹지축
                도시조성   을 중심으로 건축물 배치 및 단지 내 규모배분
                기본원칙   ∙인구 및 교통의 과밀은 높은 탄소배출을 야기하므로 도시 전
                       체의 기능, 토지이용, 인구, 건물밀도 등으로 과밀 또는 교통유
                       발이 발생되는 것을 고려하여 탄소저감형 도시를 조성한다.
                       ∙신재생에너지 이용에 있어서의 효율성이 보장될 수 있도록
                       일조 및 채광 등을 고려하여 실제적 효과를 극대화할 수 있는
                       계획을 수립한다.
                       ∙도시 내에 신재생에너지 기술이 적용 가능하도록 단지계획에
                       서 건축물 배치시 최적지를 반영하여 신재생에너지 기술들이
                       유기적으로 운용될 수 있도록 한다.


                                789
제17801호                  관           보         2012. 7. 11.(수요일)
도면번호   위치       구분                        계 획 내 용
                       ∙보행 및 자전거도로는 이동거리를 단축할 수 있도록 공공공
                       간과 주거단지 사이를 통과하도록 하고 주변 기능 및 주구 사
                       이를 연계 맺는 매개체로써 작용하도록 한다.
                       ∙자연지형, 산과 언덕과 접하는 부분에는 최대한 지형을 보존하면
                       서 주변지형과 공간적 형태가 조화를 이룰 수 있도록 연계한다.
                단지계획
                       ∙주거단지, 도로 등은 가능한 바람통로와 녹지가 단절되지 않
                       도록 한다.
                       ∙단지 내의 도로는 일방통행도로 또는 컬데삭(cul-de-sac)으
                       로 조성하여 불필요한 도로면적을 억제하고, 교통사고를 예방한
                        다.
                       ∙건축물 배치시 그림자, 일조 및 채광, 도로변의 수목, 벽면녹
                       화 등을 종합적으로 고려하여 계획하도록 한다
                       ∙공동주택은 단지내부에서 열섬현상이 발생하지 않도록 주거
                       동의 이격거리를 확보하거나 저층부 피로티 등 통풍이 가능한
                       구조로 설계한다.
                열섬저감   ∙열섬저감을 위하여 건축물녹화, 주차장녹화, 투수포장, 유수
                       공간, 실개천조성, 밀집식재, 자연지반 노출 등 다양한 열섬저
                       감 계획을 수립하여야 한다.
                       ∙단지 내의 자연지반은 투수공간으로 조성하고, 보도포장은
공통         공통          투수성 포장으로 조성하여 토양오염과 열섬현상이 발생되지
                       않도록 한다.
                       ∙여름철 도시전체의 풍량이 미약하고, 주풍향이 동남풍임을
                       고려하여 건축물 배치계획을 수립할 것을 수립한다.
                       ∙특히 동남쪽에서 불어오는 바람이 잘 통풍될 수 있도록 하
                       며, 가능한 녹지와 수변 공간, 침투시설, 지붕녹화, 벽면녹화
                       등을 조성하여 도시 내에서 스스로 신선하고 찬 공기가 생성
                       될 수 있도록 한다.
                       ∙천안시청-북측생활권을 연결하는 동서방향 간선도로 및 공
                       공공지에는 탄소흡수력이 우수한 수목을 식재하는 등 도로에
                녹지와
                       서 발생되는 열섬화 억제와 차량에서 발생되는 배출물이 흡수
                바람길
                       될 수 있도록 계획한다.
                       ∙단지 내의 미기후 향상을 위해 녹지와 수공간(인공, 자연형)
                       을 조성하고 건물의 벽면녹화, 지붕녹화를 적극 유도한다.
                       ∙건축물의 높이는 바람방향, 일조 및 채광, 조망권 등을 고려하
                       되 에너지 저감효과를 우선으로 하여 높이계획을 수립한다.
                       ∙커뮤니티 회랑 및 회랑 연접부는 우수를 활용한 수변공간,
                       비오톱 등을 녹지와 연계하여 계획하고 도시미기후 뿐만 아니
                       라 생태적 기능, 여가기능을 담당하는 공간으로 조성한다.


                                790
제17801호                    관         보         2012. 7. 11.(수요일)
도면번호   위치       구분                        계 획 내 용
                       ∙“생태면적률    적용지침(환경부)”을   준용하고   생태면적률    적
                       용지침에 의한 다양한 기법을 활용하여 단지를 조성하여야 한
                       다.
                       ∙용지별 생태면적률은 지침도에 명기된 비율이상, 지침도상에
                       명기되지 않은 용지의 경우 최소 20%이상 생태면적률을 확
                생태     보하여야 한다. 단, 주차장용지는 10%이상 확보하여야 한다.
                면적률    ∙"자연지반"이라 함은 지하에 인공구조물이 없으며 물의 자연
                 등     순환이 가능한 지반(토층에는 불투수성 포장금지)을 말하며,
                       자연지반면적률은 다음과 같은 공식에 의해 산출하고, 공동주
                       택용지의 경우 20%이상 자연지반면적률을 확보하여야 한다.
                       - 산식 : 자연지반면적률 = (자연지반면적 ÷ 대지면적) × 100
                       ∙공동주택용지는 포장면적의 30%이상 투수성포장으로 조성
                       하여야 한다.
                       ∙산지나 경사지형에 인접하거나 원형지로 공급받은 블록의 경
                       우 지형을 고려하여 단지 내로 주변의 산세가 단절되지 않고
                       자연스럽게 연결되도록 건축물 및 도로를 배치하여야 하며 단
                       지 내에 옹벽발생을 최소화할 수 있도록 다음 각 호에 준하여
                       경사지개발을 할 수 있도록 한다.
공통         공통
                       1. 경사지의 특성을 최대한 반영할 수 있도록 테라스하우스,
                       피로티 등을 지형특성에 맞게 적절히 도입하도록 한다.
                       2. 사면녹화 시 수종선정, 식재구조, 기반토양 등은 인접 식생
                       지와의 생태적 연속성을 확보할 수 있도록 계획하여야 한다.
                경사지의
                       3. 불가피하게 사면 발생시에는 급경사 또는 수직벽이 발생하
                개발
                       지 않도록 한다.
                       4. 지형을 고려하여 단지내 도로를 계획할 경우 자연지형이나
                       생태계를 최대한 고려하여 계획하여야 한다.
                       5. 구릉지 부분에는 자연지형을 살릴 수 있도록 가급적 저층위
                       주로 계획하도록 한다.
                       ∙산지인접단지에는 경사지에 바람길을 가로막는 건축물 배치
                       를 지양하며 가급적 탑상형으로 배치되도록 한다.
                       ∙지형의 흐름, 일조 및 채광, 인접한 산림경관의 조망축 등을
                       최대한 확보하도록 건축물을 배치하여야 한다.

                       ∙유휴지, 철로주변지역, 주거단지와 인접한 녹지주변 및 공동주
                커뮤니티
                       택단지 내 외부공간에는 퍼머컬쳐(permarculture), 클라이가르
                공간의
                       텐(Kleingarten) 등을 조성하여 조성하여 다양한 계층(가족,
                형성
                       노인과 어린이 등)이 참여하는 커뮤니티 공간을 적극 고려한다.

                                791
제17801호                      관           보          2012. 7. 11.(수요일)
도면번호       위치       구분                        계 획 내 용
                    커뮤니티   ∙차도가 인접하지 않은 바람길 통로와 녹지축 내부에는 어린
 공통        공통       공간의    이 놀이시설 등 다양한 사회계층이 공유하는 커뮤니티 시설을
                    형성     조성하여 여가기능을 담당하도록 한다.


                           ∙블록형 단독주택용지, 공동주택용지, 복합용지의 주거부분은

1-A1~8    1-A1~8           자원 재활용, 에너지 절감, 환경오염 저감 등의 효과를 기대

   ,         ,             할 수 있도록 환경친화적 자재의 사용을 권장한다. 단, 의무사

2-A1~1    2-A1~1           항으로 별도 명시할 경우는 그에 따른다.

   2         2      환경     ∙주민이용시설 중 보육시설 및 노인정 등 주민들의 이용이 잦
2-B1~3,   2-B1~3,   친화적    고, 장시간 이용하는 공간의 내장재는 환경친화적 자재의 활
1-C1~4,   1-C1~4,   자재사용   용을 권장한다.
복합1~5,    복합1~5,           ∙환경친화적 자재는 환경마크 또는 GR마크를 획득한 9종 이
2-C1~3,   2-C1~3,          상의 자재를 전체 세대수의 3분의 2이상 세대에 적용하여야
2-F1~8    2-F1~8           한다. 이때, 옥상방수, 외장재와 같이 세대 내부에 적용되지
                           않는 자재는 전체 동에 적용했을 경우만을 인정한다.

                           ∙저탄소 도시를 조성하기 위해 건축물 에너지효율화 기술과
                           신재생에너지 기술을 적극적으로 도입하도록 한다.
                           ∙“건축물의    에너지절약     설계기준(국토해양부)”   적용범위에

                           해당하는 건축물(단독주택 제외)은 기본적으로 동 기준에 적
                           합한 설계기준을 따라야 한다. 이때 아산시에 대한 지역구분

                    에너지    은 중부지역으로 적용하는 것을 우선적으로 고려한다.

                    효율화    ∙단독주택은 벽체단열 강화 등 저에너지 설계를 권장한다.

                     및     ∙건축물 내에 설치되는 기계설비(환기장치, 반송장치, 자동제
 공통        공통       신재생    어시스템 등 모든 기계설비), 전기설비(전동기, 변압기, 승강
                    에너지    기 조명기기 등 모든 전기설비)는 에너지효율을 높이기 위해
                    적용     고효율 설비 적용을 원칙으로 하며, 이에 준하는 설비로 적용
                    기본원칙   할 수도 있다.

                           ∙신재생에너지의 적용을 위해서는 건축물, 대지, 자연환경 등
                           의 입지특성 및 경제성 등을 충분히 고려하여 시스템의 종류
                           를 적절하게 선정하도록 하며, 경제성 검토는           “신재생에너

                           지 금융 세제지원안내(지식경제부)”에 따른 자금융자제도를
                           면밀히 검토하여 도입하도록 한다.

                                    792
제17801호                   관           보         2012. 7. 11.(수요일)
도면번호   위치        구분                        계 획 내 용
                        ∙“건축물의   에너지절약설계기준”     제2조에서   에너지절약계획
                        서를 제출하여야 하는 건축물(학교 제외)은 에너지성능지표
                        (EPI) 74점 이상을 획득하도록 설계하여야 한다. 단 공동주
                        택의 경우 ‘친환경 주택의 건설기준 및 성능(국토해양부고시
                        제2009-1014호)’ 조건을 충족(아산시에 대한 지역구분은
                        중부지역으로 적용)하도록 설계한다.
                 에너지    ∙건물의 배치는 가능한 한 최대한 남향배치를 원칙으로 한다.
공통         공통
                 절약계획   ∙건축물의 단열 및 창호의 성능은 최고의 성능수준으로 설계
                        하도록 고려한다.
                        ∙단독주택은 벽체단열 강화 등 저에너지 설계를 유도한다.
                        ∙모든 건축물은 단열부위 및 열교부위 등 실내와 지하공간에
                        서 결로가 발생하지 않도록 조치하여야 한다.
                        ∙에너지절약과 쾌적한 실내공기환경을 조성을 위하여 하이브
                         리드 환기장치, 폐열회수 환기장치 적용을 적극 권장한다.
                        ∙자연에너지를 최대한 활용하여 에너지 자립도 제고를 통한
                        지속가능한 도시환경의 구축을 모색한다.
                        ∙주택 및 공동주택을 제외한 비주거 건물 (공공기관, 학교, 상
                        업시설 등)용지에는 태양광/태양열 설치를 적극 검토한다.
                        ∙집열판 및 집광판은 최적의 효율을 얻기 위해 최대한 남향으
                 신재생    로 설치하고, 설치각도를 20°이하, 80°이상 되는 것은 가급
공통         공통    에너지의   적 피한다. 또한, 설치가능면적과 효율 등을 고려하여 최적의
                 활용     효율을 얻을 수 있도록 설계하여야 한다.
                        ∙신재생에너지 설비는 사용자가 유지보수를 쉽게 할 수 있도
                        록 설계하여야 한다.
                        ∙본 사업지구는 집단에너지사업지구이므로, 집단에너지사업법
                        시행령 제8조 (신설등의 허가를 받아야 하는 열생산시설)의
                         법규를 준수하여야 한다.
                        ∙커뮤니티 회랑과 연접한 단지는 회랑 내 보행로 및 자전거로
                        와의 동선연계계획을 수립하여야 하며, 이때 단지와 단지간의
                 저에너지   동선연결도 고려하여 시범주택단지 내의 녹색교통네트워크가
1-A1   1-A1      친환경    형성될 수 있도록 한다.
 ~7,       ~7,   공동주택   ∙동서 방향의 도로와 커뮤니티 회랑이 만나는 교차부는 보행
 초1,       초1,   시범단지   우선구조 및 교통정온화기법 등의 도입을 통해 남북방향의 녹
 중1        중1    탄소저감   색교통축의 단절을 최소화 하도록 한다.

                 계획     ∙1-A6, 1-A7블록에 면한 간선도로구간은 교통사고 위험,
                        교통소음, 다량의 탄소배출이 예상되는 구역으로 다음 각 호
                        를 고려하여 계획한다.
                                 793
제17801호                   관          보           2012. 7. 11.(수요일)
                < 별표 14 > 미기후 향상을 위한 빗물관리계획 (기정)

도면번호   위치         구분                      계 획 내 용
                        ∙아산탕정지구 내 모든 용지는 빗물관리시설의 설치를 통해

                        빗물의 이용, 침투 및 순환을 고려하여야 하며, 설치기준 등은
                        각 용지별 지침을 따른다.
                        ∙복합용지 및 주상복합용지는 공동주택용지의 기준을, 도시지

                        원시설, 준주거, 근린생활시설, 체육시설, 통신시설, 유통단지,
                        산업단지지원시설, 문화교육시설용지는 상업업무용지의 기준
                        을 준용하고, 주유소, 철도, 유보지 및 존치시설은 본 별표의
                        사항을 적용하지 아니한다.
                        ∙빗물침투시설의 설치기준에 따른 침투량은 다음의 산식으로
                        산정할 수 있다. 개개 빗물침투시설의 저류 총량의 합이 각
                        용지별 기준 침투량을 만족하도록 빗물침투시설을 설치하도록
                        한다. (a=b+c)
                         a. 개개 빗물침투시설 저류 총량(m3)
                          = 각 빗물침투시설 내 저류량과 쇄석(자갈)층 내 저류량의 합(m3)
                         b. 빗물침투시설 내 저류량(m3)
공통         공통    일반사항
                          = 유출되지 않고 침투시설 내부에 저류되는 량(m3)
                         c. 빗물침투시설 쇄석(자갈)층 내 저류량(m3)
                          = 빗물이 저류되는 쇄석(자갈)층 체적(m3) × 0.4(공극율)
                         ∙빗물침투시설은 대지나 불투수면적, 시설면적 일부구역의

                        유출빗물이 아닌 전체의 유출빗물이 고루 침투시설로 유입될
                        수 있는 방안을 적극 고려한다.
                        ∙빗물관리시설 설치지점에 안내판을 설치하여 홍보하는 방안

                        을 고려한다.
                        ∙빗물관리시설은 빗물의 침투와 이용의 효율성 및 안전을 고려
                        하여 설치하도록 한다. 빗물이용시설, 지하형 빗물 저류·침투조

                        의 저류 용량이 50㎥ 이상인 시설물인 경우에는 만수상태에서
                        물이 5시간 내에 완전 배수가 가능한 펌프를 설치하도록 한다.
                        ∙신개념 주거단지 내 학교(중 2) 및 저에너지 친환경 공동주

                        택 시범단지 내 학교(초1, 중1)의 경우, 빗물이용시설·빗물
                        저류조를 설치하여 주변 공원과 연계하여 활용하도록 한다.


                               796
제17801호                      관           보           2012. 7. 11.(수요일)
도면번호       위치       구분                        계 획 내 용
                           ∙조성시 추가적인 기법, 침투량․저류량 산정 및 본 지침에서
                           언급하지 않은 사항은 "아산신도시 토지이용계획별 분산식 빗
 공통        공통       일반사항   물관리시설 기본설계 가이드 라인, 우수유출 저감시설의 종류․
                           구조·설치 및 유지관리 기준(소방방재청), 비점오염원업무편
                           람(환경부)"의 내용을 참조하여 조성한다.
 1-E1,     1-E1,
1-D1~3,   1-D1~3,          ∙옥상 빗물 이용을 위해 약 1톤 규모의 빗물 저장통의 설치를
1-F1~3,   1-F1~3,   단독주택   권장한다.
2-E1~2,   2-E1~2,   용지     ∙대지면적에 최소 5mm를 곱한 규모 이상의 빗물을 유출시키
2-D1~5,   2-D1~5,          지 않는 빗물침투시설을 설치하여야 한다.
2-F1~8    2-F1~8

                           ∙빗물이용시설은 대지면적에 0.01m을 곱한 규모 이상 저류할
                           수 있는 용량(㎥)으로 조성하여야 한다.
                           ∙빗물침투시설은 대지면적에 최소 5mm를 곱한 규모 이상의
                           빗물을 유출시키지 않는 규모로 설치한다.
1-A1~8,   1-A1~8,          ∙인공지반을 통해 유출되는 빗물은 비교적 수질이 양호하므로
2-A1~     2-A1~            이를 우수관으로 곧바로 연결하여 배수하지 않고, 활용계획을
  12        12             수립하여 이용함을 적극 고려한다.
 1-B1,     1-B1,    공동주택   ∙근린공원과 연접한 공동주택단지에서 친수환경 시설을 조성할
2-B1~3,   2-B1~3,   용지     경우 유출수를 공원에서 사용할 수 있도록 관련시설을 설치할 것
1-C1~4,   1-C1~4,          을 권장한다. 단 공원에 친수환경 시설이 조성된 경우에 한한다.
 복합1,      복합1             ∙단지경관의    향상   및   빗물순환   복원   등을   위하여   직경
2-C1~3    2-C1~3           450mm 미만의 우수관은 도랑 또는 침투통, 침투트렌치 등
                           으로 대체하는 방안을 고려한다. 공동주택단지 옥상, 도로 등
                           의 불투수면 유출수를 받는 연결관, 우수횡주관 등도 도랑, 빗
                           물정원 등으로 대체하는 등 빗물의 흐름 등을 볼 수 있도록
                           설치하는 방안을 고려한다.


                           ∙빗물이용시설은 연면적 10,000㎡ 이상인 건축물에 적용하
상업1~7,    상업1~7,
                           며, 용량은 건축 면적에 0.05m을 곱한 규모 이상 저장할 수
업무1~4,    업무1~4,
                    상업업무   있어야 한다.
근생1~2,    근생1~2,
                    용지     ∙빗물침투시설은 대지면적 3,300㎡이상인 경우에 적용하며,
준주거1      준주거1
                           대지면적에 최소 5mm를 곱한 규모 이상의 빗물을 유출시키
지원1~3     지원1~3
                           지 않는 규모로 설치하여야 한다.


                                    797
제17801호                     관         보         2012. 7. 11.(수요일)
도면번호      위치      구분                        계 획 내 용
                         ∙인공지반을 통해 유출되는 빗물은 비교적 수질이 양호하므로
                         이를 우수관으로 곧바로 연결하여 배수하지 않고, 활용계획을
상업1~7,   상업1~7,          수립하여 이용함을 적극 고려한다.
업무1~4,   업무1~4,          ∙시설에서 발생하는 지하수와 중수는 빗물과 연계하여 조경
                  상업업무
근생1~2,   근생1~2,          용수, 소방용수 등으로 이용할 수 있도록 한다.
                  용지
 준주거1    준주거1            ∙도시 열섬현상 저감, 미기후 향상 등을 위해 도심 살수용수,
지원1~3    지원1~3           조경용수 및 청소용수 등에 빗물이용시설의 빗물을 이용할 수
                         있다. 빗물이용, 이송 등에 필요한 에너지로 태양광 등 신재생
                         에너지의 사용을 적극 고려한다.

                         ∙빗물이용시설은 건축 면적에 0.05m을 곱한 규모 이상 저장
                         할 수 있어야 한다. 운동장 침투 후 배수되는 빗물은 비교적
                         수질이 양호하므로 집수, 저류하여 이용하도록 하며, 운동장
                         면적에 0.03m을 곱한 규모 이상 저장할 수 있어야 한다.
 초1~4,   초1~4,           ∙빗물침투시설은 포장면, 옥상 등 불투수 면적에 최소 5mm
 중1~2    중1~2     학교용지   를 곱한 규모 이상의 빗물을 유출시키지 않는 규모로 설치하
 고1~2    고1~2            여야 한다.
                         ∙학교는 지붕 빗물과 운동장 빗물을 연계하여 이용하도록 한
                         다. 그리고 주변 공원과의 연계 활용을 적극 고려한다.
                         ∙빗물이용, 이송 등에 필요한 에너지로 태양광 등 신재생 에
                         너지의 사용을 적극 고려한다.

종교1~8, 종교1~8,
교육1~3, 교육1~3,            ∙빗물이용시설은 연면적 10,000㎡ 이상인 건축물에 적용하
복컴1~2, 복컴1~2,            며, 용량은 건축 면적에 0.05m을 곱한 규모 이상 저장할 수
주차1~21, 주차1~21,          있어야 한다. 단 주차장 용지는 연면적과 관계없이 제외한다.
공청1~3, 공청1~3,            ∙빗물침투시설은 대지면적 3,300㎡이상인 경우에 적용하며,
폐기물1~4 폐기물1~4            대지면적에 최소 5mm를 곱한 규모 이상의 빗물을 유출시키
 체육1,    체육1,     기타시설   지 않는 규모로 설치하여야 한다.
 가스1      가스1     용지     ∙복합커뮤니티용지, 하수처리시설, 철도역사, 집단에너지시설
 통신1,    통신1,            용지는 규모에 관계없이 빗물이용시설 및 빗물침투시설을 설
 집단1      집단1            치하여야 한다,
 철도1,    철도1,            ∙주차장, 공공청사, 종교용지, 광장, 가스공급시설, 폐기물처리
 유통1      유통1            시설용지는 규모에 관계없이 빗물침투시설을 설치하여야 한
 하수1,    하수1,            다.
 산단1      산단1

                                  798
제17801호                    관          보         2012. 7. 11.(수요일)
도면번호      위치       구분                       계 획 내 용
종교1~8,   종교1~8,
교육1~3,   교육1~3,
복컴1~2,   복컴1~2,           ∙빗물이용시설의 용량은 건축 면적에 0.05m을 곱한 규모 이
주차1~21, 주차1~21,           상 저장할 수 있어야 하며, 빗물침투시설 설치 시 대지면적에
공청1~3,   공청1~3,   기타시설    최소 5mm를 곱한 규모 이상의 빗물을 유출시키지 않는 규모
폐기물1~4, 폐기물1~4,    용지     로 설치하여야 한다.
체육1,가스1 체육1,가스1           ∙빗물이용, 이송 등에 필요한 에너지는 태양광 등 신재생 에
통신1,집단1 통신1,집단1           너지의 사용을 적극 고려한다.
철도1,유통1 철도1,유통1
하수1,산단1 하수1,산단1

                          ∙학교용지 중2에는 옥상 빗물 및 운동장 유공 암거 유출 빗물
                          을 저장하는 빗물이용시설 및 빗물 저류조를 설치하고, 공원
                          내 친수시설 기능의 도랑으로 연결될 수 있는 구조로 조성하
                          여야 한다. 학교 빗물을 받는 빗물이용시설과 빗물 저류조는
                          공원에 설치할 수도 있다.
                  수자원의
 2-A1,   2-A1,            ∙공원에는 학교 빗물 이용을 위해 친수시설 기능의 도랑을 조
                   활용
  중2,       중2,           성하도록 하고, 도랑의 넘침 방지를 위해 우수관으로 월류될
                  (신개념
 근린9      근린9             수 있도록 조성하여야 한다.
                  주거단지)
                          ∙빗물 펌핑 등에 필요한 에너지는 태양광 에너지를 활용하여
                          야 하며, 학교옥상 등에 관련 설비를 설치·이용하도록 한다.
                          ∙공원에는 공동주택용지 2-A1블록의 욕실배수를 인공습지
                          등의 정화시설로 처리한 물을 학교의 빗물과 더불어 친수시설
                          기능의 도랑으로 흘러 보내는 방안을 적극 고려한다.

                          ∙학교용지 초1. 중1에는 옥상 빗물 및 운동장 유공 암거 유출
                          빗물을 저장하는 빗물이용시설 및 빗물 저류조를 설치하고,
                          공원 내 친수시설 기능의 도랑으로 연결될 수 있는 구조로 조
                  수자원의
                          성하여야 한다. 학교 빗물을 받는 빗물이용시설과 빗물 저류
                   활용
  초1,       초1,           조는 공원에 설치할 수도 있다.
                  (저에너지
  중1,       중1            ∙공원에는 학교 빗물 이용을 위해 친수시설 기능의 도랑을 조
                  친환경
 근린4      근린4             성하도록 하고, 도랑의 넘침 방지를 위해 우수관으로 월류될
                  공동주택
                          수 있도록 조성하여야 한다.
                  시범단지)
                          ∙빗물 펌핑 등에 필요한 에너지는 태양광 등 신재생 에너지를
                          활용하여야 하며, 학교옥상 등에 관련 설비를 설치·이용하도
                          록 한다.

                                  799
제17801호                   관          보           2012. 7. 11.(수요일)
                < 별표 14 > 미기후 향상을 위한 빗물관리계획 (변경)

도면번호   위치         구분                      계 획 내 용
                        ∙아산탕정지구 내 모든 용지는 빗물관리시설의 설치를 통해

                        빗물의 이용, 침투 및 순환을 고려하여야 하며, 설치기준 등은
                        각 용지별 지침을 따른다.
                        ∙복합용지 및 주상복합용지는 공동주택용지의 기준을, 도시지

                        원시설, 준주거, 근린생활시설, 체육시설, 통신시설, 유통단지,
                        산업단지지원시설, 문화교육시설용지는 상업업무용지의 기준
                        을 준용하고, 주유소, 철도, 유보지 및 존치시설은 본 별표의
                        사항을 적용하지 아니한다.
                        ∙빗물침투시설의 설치기준에 따른 침투량은 다음의 산식으로
                        산정할 수 있다. 개개 빗물침투시설의 저류 총량의 합이 각
                        용지별 기준 침투량을 만족하도록 빗물침투시설을 설치하도록
                        한다. (a=b+c)
                         a. 개개 빗물침투시설 저류 총량(m3)
                          = 각 빗물침투시설 내 저류량과 쇄석(자갈)층 내 저류량의 합(m3)
                         b. 빗물침투시설 내 저류량(m3)
공통         공통    일반사항
                          = 유출되지 않고 침투시설 내부에 저류되는 량(m3)
                         c. 빗물침투시설 쇄석(자갈)층 내 저류량(m3)
                          = 빗물이 저류되는 쇄석(자갈)층 체적(m3) × 0.4(공극율)
                        ∙빗물침투시설은 대지나 불투수면적, 시설면적 일부구역의 유

                        출빗물이 아닌 전체의 유출빗물이 고루 침투시설로 유입될 수
                        있는 방안을 적극 고려한다.
                        ∙빗물관리시설 설치지점에 안내판을 설치하여 홍보하는 방안

                        을 고려한다.
                        ∙빗물관리시설은 빗물의 침투와 이용의 효율성 및 안전을 고려
                        하여 설치하도록 한다. 빗물이용시설, 지하형 빗물 저류·침투조

                        의 저류 용량이 50㎥ 이상인 시설물인 경우에는 만수상태에서
                        물이 5시간 내에 완전 배수가 가능한 펌프를 설치하도록 한다.
                        ∙신개념 주거단지 내 학교(중 2) 및 저에너지 친환경 공동주

                        택 시범단지 내 학교(초1, 중1)의 경우, 빗물이용시설·빗물
                        저류조를 설치하여 주변 공원과 연계하여 활용하도록 한다.


                               800
제17801호                      관           보           2012. 7. 11.(수요일)
도면번호       위치       구분                        계 획 내 용
                           ∙조성시 추가적인 기법, 침투량․저류량 산정 및 본 지침에서
                           언급하지 않은 사항은 "아산신도시 토지이용계획별 분산식 빗
 공통        공통       일반사항   물관리시설 기본설계 가이드 라인, 우수유출 저감시설의 종류․
                           구조·설치 및 유지관리 기준(소방방재청), 비점오염원업무편
                           람(환경부)"의 내용을 참조하여 조성한다.
 1-E1,     1-E1,
1-D1~3    1-D1~3
                           ∙옥상 빗물 이용을 위해 약 1톤 규모의 빗물 저장통의 설치를
   ,         ,
                    단독주택   권장한다.
2-E1~2,   2-E1~2,
                    용지     ∙대지면적에 최소 5mm를 곱한 규모 이상의 빗물을 유출시키
2-D1~5    2-D1~5
                           지 않는 빗물침투시설을 설치하여야 한다.
   ,         ,
2-F1~8    2-F1~8
                           ∙빗물이용시설은 대지면적에 0.01m을 곱한 규모 이상 저류할
                           수 있는 용량(㎥)으로 조성하여야 한다.
                           ∙빗물침투시설은 대지면적에 최소 5mm를 곱한 규모 이상의
                           빗물을 유출시키지 않는 규모로 설치한다.
1-A1~8    1-A1~8           ∙인공지반을 통해 유출되는 빗물은 비교적 수질이 양호하므로
   ,         ,             이를 우수관으로 곧바로 연결하여 배수하지 않고, 활용계획을
2-A1~1    2-A1~1           수립하여 이용함을 적극 고려한다.
   2         2      공동주택   ∙근린공원과 연접한 공동주택단지에서 친수환경 시설을 조성할
2-B1~3,   2-B1~3,   용지     경우 유출수를 공원에서 사용할 수 있도록 관련시설을 설치할 것
1-C1~4,   1-C1~4,          을 권장한다. 단 공원에 친수환경 시설이 조성된 경우에 한한다.
2-C1~3,   2-C1~3,          ∙단지경관의    향상   및   빗물순환   복원   등을   위하여   직경
복합1~5     복합1~5            450mm 미만의 우수관은 도랑 또는 침투통, 침투트렌치 등
                           으로 대체하는 방안을 고려한다. 공동주택단지 옥상, 도로 등
                           의 불투수면 유출수를 받는 연결관, 우수횡주관 등도 도랑, 빗
                           물정원 등으로 대체하는 등 빗물의 흐름 등을 볼 수 있도록
                           설치하는 방안을 고려한다.
상업1~5,    상업1~5,
 업무1,      업무1,            ∙빗물이용시설은 연면적 10,000㎡ 이상인 건축물에 적용하
근생1~2,    근생1~2,           며, 용량은 건축 면적에 0.05m을 곱한 규모 이상 저장할 수
준주거1~     준주거1~
                    상업업무   있어야 한다.
  2         2
                    용지 등   ∙빗물침투시설은 대지면적 3,300㎡이상인 경우에 적용하며,
지원1~2,    지원1~2,
체육1~2,    체육1~2,           대지면적에 최소 5mm를 곱한 규모 이상의 빗물을 유출시키
유통1~3,    유통1~3,           지 않는 규모로 설치하여야 한다.
교육1~3     교육1~3
                                    801
제17801호                      관           보         2012. 7. 11.(수요일)
도면번호       위치       구분                        계 획 내 용
                           ∙인공지반을 통해 유출되는 빗물은 비교적 수질이 양호하므로
상업1~5,    상업1~5,
                           이를 우수관으로 곧바로 연결하여 배수하지 않고, 활용계획을
 업무1,      업무1,
                           수립하여 이용함을 적극 고려한다.
근생1~2,    근생1~2,
준주거1~     준주거1~            ∙시설에서 발생하는 지하수와 중수는 빗물과 연계하여 조경
                    상업업무
  2         2              용수, 소방용수 등으로 이용할 수 있도록 한다.
                    용지
지원1~2,    지원1~2,           ∙도시 열섬현상 저감, 미기후 향상 등을 위해 도심 살수용수,
체육1~2,    체육1~2,
                           조경용수 및 청소용수 등에 빗물이용시설의 빗물을 이용할 수
유통1~3,    유통1~3,
                           있다. 빗물이용, 이송 등에 필요한 에너지로 태양광 등 신재생
교육1~3     교육1~3
                           에너지의 사용을 적극 고려한다.


                           ∙빗물이용시설은 건축 면적에 0.05m을 곱한 규모 이상 저장
                           할 수 있어야 한다. 운동장 침투 후 배수되는 빗물은 비교적
                           수질이 양호하므로 집수, 저류하여 이용하도록 하며, 운동장
                           면적에 0.03m을 곱한 규모 이상 저장할 수 있어야 한다.
초1~4,     초1~4,            ∙빗물침투시설은 포장면, 옥상 등 불투수 면적에 최소 5mm
중1~2      중1~2      학교용지   를 곱한 규모 이상의 빗물을 유출시키지 않는 규모로 설치하
고1~2      고1~2             여야 한다.
                           ∙학교는 지붕 빗물과 운동장 빗물을 연계하여 이용하도록 한
                           다. 그리고 주변 공원과의 연계 활용을 적극 고려한다.
                           ∙빗물이용, 이송 등에 필요한 에너지로 태양광 등 신재생 에
                           너지의 사용을 적극 고려한다.

종교1~6,    종교1~6,
복컴1~2,    복컴1~2,
 복지1,      복지1,            ∙빗물이용시설은 연면적 10,000㎡ 이상인 건축물에 적용하며,

 실버1       실버1             용량은 건축 면적에 0.05m을 곱한 규모 이상 저장할 수 있어

주차1~25,   주차1~25,          야 한다. 단 주차장 용지는 연면적과 관계없이 제외한다.
 자1~2,     자1~2,           ∙빗물침투시설은 대지면적 3,300㎡이상인 경우에 적용하며, 대
공청1~4,    공청1~4,           지면적에 최소 5mm를 곱한 규모 이상의 빗물을 유출시키지
                    기타시설
폐기물1~2    폐기물1~2           않는 규모로 설치하여야 한다.
                    용지
   ,         ,             ∙복합커뮤니티용지, 하수처리시설, 철도역사, 집단에너지시설용
가스1~4,    가스1~4,           지는 규모에 관계없이 빗물이용시설 및 빗물침투시설을 설치하
 집단1,      집단1,            여야 한다,
 역사1       역사1             ∙주차장, 공공청사, 종교용지, 광장, 가스공급시설, 폐기물처리
 하수1,      하수1,            시설용지는 규모에 관계없이 빗물침투시설을 설치하여야 한다.
 수도1,      수도1,
전기1~2     전기1~2

                                    802