<div data-bbox="167 103 246 117" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="433 103 454 117" data-label="Page-Header"><p>단</p></div>
<div data-bbox="539 103 560 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="681 103 831 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="127 830 147 875" data-label="Caption"><p>[별표 1]</p></div>
<div data-bbox="164 534 186 849" data-label="Section-Header"><p>배선에 사용되는 전선의 종류 및 공사방법(제10조제2항관련)</p></div>
<div data-bbox="202 510 687 875" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>1. 내부배선</th>
<th>사용전선의 종류</th>
<th>공</th>
<th>사</th>
<th>방</th>
<th>법</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>1. 600V 2종 비닐절연 전선<br/>2. 가로폴라에틸렌 절연비닐화장 케이블<br/>3. 플로로폴렌화장케이블<br/>4. 강내화장케이블<br/>5. 버스터트(Bus Duct)<br/>6. 일부미놀라박 케이블<br/>7. CD케이블(Combined Duct Cable)<br/>8. 하이퍼론 절연전선<br/>9. 4분화에틸렌 절연전선<br/>10. 실리콘 절연전선<br/>11. 연파케이블<br/>12. 기타 공산품 품질규정에 따라 동등 이상의 내화성능이 있다<br/>고 주무부장관이 인정하는 것</td>
<td>금속관·2종 금속제 가로전선관 또는 항 성 수지관에 수납하여 내화구조로 된 벽 또는 바닥 등에 벽 또는 바닥의 표면으로부터 25mm 이상의 깊이로 매설하여야 한다. 다만 다음 각목의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.</td>
<td>나. 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·터트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15cm 이상 떨어져 있게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 지름이 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이로 배선설치를 설치하는 경우</td>
<td>나. 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·터트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15cm 이상 떨어져 있게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 지름이 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이로 배선설치를 설치하는 경우</td>
<td>나. 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·터트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15cm 이상 떨어져 있게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 지름이 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이로 배선설치를 설치하는 경우</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>내화전선·열아이케이블</td>
<td>케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다.</td>
<td>케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다.</td>
<td>케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다.</td>
<td>케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="691 508 865 875" data-label="Text">
<p>비고 : 내화전선의 내화성능은 버너너의 노출에서 75mm의 거리에서 온도가 750±5°C인 불꽃으로 3시간동안 가열한 다음 12시간 경과 후 전선간에 허용전류용량 3A의 퓨즈를 연결하여 내화시험 전 압을 가한 경우 퓨즈가 단선되지 아니하는 것. 또는 행정자치부 장관이 정하여 고시한 내화전선의 성능시험기준에 적합한 것</p>
</div>
<div data-bbox="127 434 147 496" data-label="Section-Header"><p>2. 내열배선</p></div>
<div data-bbox="147 129 614 496" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>사용전선의 종류</th>
<th>공</th>
<th>사</th>
<th>방</th>
<th>법</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 600V 2종 비닐절연 전선<br/>2. 가로폴라에틸렌 절연비닐화장 케이블<br/>3. 플로로폴렌화장케이블<br/>4. 강내화장케이블<br/>5. 버스터트(Bus Duct)<br/>6. 일부미놀라박 케이블<br/>7. CD케이블(Combined Duct Cable)<br/>8. 하이퍼론 절연전선<br/>9. 4분화에틸렌 절연전선<br/>10. 실리콘 절연전선<br/>11. 연파케이블<br/>12. 기타 공산품 품질규정에 따라 동등 이상의 내열성능이 있다 고 주무부장관이 인정하는 것</td>
<td>금속관·금속제 가로전선관·금속터트 또는 케이블(불연성터트에 설치하는 경우)에 한한다.공사방법에 따라야 한다. 다만 다음 각목의 기준에 적합하게 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.</td>
<td>나. 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·터트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15cm 이상 떨어져 있게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 지름이 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이로 배선설치를 설치하는 경우</td>
<td>나. 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·터트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15cm 이상 떨어져 있게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 지름이 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이로 배선설치를 설치하는 경우</td>
<td>나. 배선전용실 또는 배선용 샤프트·피트·터트 등에 다른 설비의 배선이 있는 경우에는 이로부터 15cm 이상 떨어져 있게 하거나 소화설비의 배선과 이웃하는 다른 설비의 배선사이에 배선지름(배선의 지름이 다른 경우에는 지름이 가장 큰 것을 기준으로 한다)의 1.5배 이상의 높이로 배선설치를 설치하는 경우</td>
</tr>
<tr>
<td>내화전선·내열전선·열아이케이블</td>
<td>케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다.</td>
<td>케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다.</td>
<td>케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다.</td>
<td>케이블공사의 방법에 따라 설치하여야 한다.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="618 127 865 483" data-label="Text">
<p>비고 : 내열전선의 내열성능은 온도가 816±10°C인 불꽃을 20분간 가한 후 불꽃을 제거하였을 때 10초 이내에 자연소화가 되고, 전선의 연소된 길이가 180mm 이하이거나 가열온도의 값을 한국산업규격(KS F 2257)에서 정한 건축구조부분의 내화시험방법으로 15분 동안 380°C까지 가열한 후 전선의 연소된 길이가 가열로의 벽으로부터 150mm 이하인 것. 또는 행정자치부장관이 정하여 고시한 내열전선의 성능시험기준에 적합한 것</p>
</div>
<div data-bbox="484 883 508 896" data-label="Page-Footer"><p>22</p></div>