제1
 761
   1호                               관               보                 2
                                                                      011
                                                                        .10
                                                                          .13
                                                                            .(목요일)
□   최대전력 부하

가)산업용지 최대전력부하

                         단위부하   전력사용량        평균부하                                부하율     최대부하
     구 분      면적(
                ㎡)                     가동율(
                                          %)
                        (
                        kWh/
                           ㎡.년) (MWh/
                                    년)        (
                                              kW)                                 (
                                                                                  %)      (
                                                                                          kW)

    산업용지 계    1,
               540,
                  182         -                271,
                                                  156         -        3
                                                                       6,033       -       46
                                                                                            ,973

    화학물질 및
               953,
                  788              225         214,
                                                  221         8
                                                              6.6      2
                                                                       8,238       78
                                                                                    .6     35
                                                                                            ,926
     화학제품

비금속광물제품        244,
                  629              231         56,
                                                 534          8
                                                              3.4      7,
                                                                        738        70
                                                                                    .8     10
                                                                                            ,929

    조립금속       140,
                  112             2.
                                   80            3
                                                 92           8
                                                              2.5           54     48
                                                                                    .4      112

    물류부지       201,
                  653             0.
                                   047             9          4
                                                              0.0            3     50
                                                                                    .0           6


산업시설 최대부하                          4
                                   6,973(
                                        kW)÷ 1.
                                              35(
                                                부등률)=34,
                                                       795(
                                                          kW)


산업시설 설비용량           34,
                      795
                        (kW)÷0
                             .9(
                               역율)×1
                                   .2(
                                     변압기손실등을 고려한 여유)=46
                                                      ,393(
                                                          kVA)

자료 :에너지사용계획 협의제도 개선방안 연구용역보고서,2002.9,에너지관리공단

나)지원 및 공공시설용지 변압기 설비용량
                  규모                               단위부하             전력부하         수용율     수요부하
       구 분                         연면적(
                                      ㎡)
                면적(
                  ㎡),세대                            (VA/
                                                      ㎡)             (
                                                                     kVA)         (
                                                                                  %)      (
                                                                                          kVA)
       합 계              -           16
                                     ,680               -             3,
                                                                       024                1,
                                                                                           369
      사원아파트                 158     11
                                     ,400               60             68
                                                                        4         35       23
                                                                                            9
       기숙사                  136      8
                                     ,629               60             51
                                                                        8         35       18
                                                                                            1
      이주단지                  250     11
                                     ,730               60             70
                                                                        4         35       24
                                                                                            6
      폐수처리장             13,
                          406        1
                                     ,972               100           1,
                                                                       697        40       67
                                                                                            9
     폐기물처리장             13,
                          361            105       8kVA/
                                                       ton             12
                                                                        0         70        8
                                                                                            4
                                                 1.
                                                  25+100VA/
                                                          se
       도 로           151,
                        289          -                                 19
                                                                        3        100       19
                                                                                            3
                                                       t
       변전소              9,
                         577         2
                                     ,873               100            28
                                                                        7         50       14
                                                                                            4
       공 원              91,
                          066        -                  0.
                                                         25            2
                                                                       3         100        2
                                                                                            3
      기타시설
                                     1,
                                      369÷ 1.
                                            35(
                                              부등율)=1,
                                                    014
                                                      (kVA)
      설비용량
      기타시설
                                          1,
                                           014× 0.
                                                 9(역율)=913(
                                                          kW)
      최대부하
주 :1.도로(
       가로등 전력 포함)
                ,주차장,공원은 부지면적기준임

     2.단위부하 및 수요율 :에너지사용계획수립 및 협의절차 등에 관한 규정(
                                            지식경제부고시
       제2009-29호)

      3.주택 및 기숙사의 경우 연면적당 60VA의 전력부하를 기준함

      4.폐수종말처리장은 관리동 부하와 폐수처리부하(
                               폐수처리량 15,
                                       000㎥/
                                           일)100VA/
                                                  ton의
       전력부하를 합산하여 계산함
                                          275