yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제16897호                          관                   보                       2008.12.12. (금요일)
 ※“부산 문현혁신도시 제1종지구단위계획시행지침”에 관한 세부사항은 부산광역시, 부산광역시
     남구 및 부산도시공사에 비치하여 일반인에게 보이고 있습니다.



⊙국토해양부고시제2008-716호
      부산대연혁신도시 실시계획 등 승인
 부산대연 혁신도시개발사업에 대하여 공공기관 지방이전에 따른 혁신도시 건설 및 지원에 관한
특별법 제7조, 제11조 및 제12조의 규정에 따라 개발예정지구 지정변경, 개발계획 변경 및 실시계
획을 승인하고 이를 고시합니다.
※세부 계획내용 및 관계도서는 부산광역시, 부산광역시 남구 및 부산도시공사에 비치하여 일반인
에게 보이고 있습니다.
      2008년 12월 12일
                     국토해양부장관
Ⅰ. 부산대연 혁신도시개발예정지구 지정 변경
1. 혁신도시개발사업의 명칭·목적·시행자(변경없음)

     명       칭            목           적                  시       행       자            위         치

부산대연혁신도시개 공공기관 지방 이전을 위한                                                         부산시 남구 대연동 110-1
                                                    부산도시공사
발예정지구                혁신도시 건설                                                     번지 일원

2. 지정(변경)일자:관보게시일
3. 예정지구로 지정(변경)된 면적

         당       초                    변             경                             비         고

         169,314㎡                         156,190㎡                                 감 13,124㎡

 ※변경사유:일부 지적경계 조정 및 황령로, 대룡길 확장구간 제척
4. 지정(변경)에 따른 수용 또는 사용할 토지의 세목

     토   지                대장면적                   편입면적(㎡)                              소 유 권 자
연번           지   번   지목
     소재지                   (㎡)        기      정       변       경       증   감        성   명        주    소

                                                                             감
계                                     169,314.0 156,190.0
                                                                     13,124.0
      남구                                                                         (주)코오롱 글 과천시 별양동
 1           49-1     대       576.0         576.0        576.0
     대연동                                                                           로텍      1-23

      남구                                                                         김부국외1인 수영구 남천동
 2           49-4    도로       155.0          50.0         50.0
     대연동                                                                         (해양항만청) 505

      남구                                                                                   수영구 남천동
 3           51-1     대       142.0         142.0        142.0                     김찬고
     대연동                                                                                   72-1

                                               334
제16897호                  관           보            2008.12.12. (금요일)
에 5분간 견디는 것이어야 한다.”를 “소방용 고무내장호스는 다음 각호에 적합하여야 한다.”로 하고,
같은 조 제1호부터 제3호를 다음과 같이 신설한다.
 1. 호스의 종류 및 상태에 따라 다음표에 기재된 수치의 수압에 5분간 견디는 것이어야 한다.

                      호스의 상태
                               호스를 곧게 한 때               호스를 구부릴 때
종류(MPa)

          사 용 압 2.0                  4.0                     2.8
          사 용 압 1.6                  3.2                     2.2
          사 용 압 1.3                  2.5                     1.8
          사 용 압 0.9                  1.8                     1.3
          사 용 압 0.7                  1.5                     1.0

 2. 길이 3m 의 소방호스를 곧게 한 상태로 다음표에 기재된 수치의 수압을 1분간 가하여도 파단
  되지 아니하여야 한다.

                종류(MPa)                         수압(MPa)


                사용압 2.0                           6.0

                사용압 1.6                           4.8

                사용압 1.3                           4.0

                사용압 0.9                           3.0


                사용압 0.7                           3.0


 3. 길이 3.7m 의 소방호스에 0부터 사용압력까지의 압력변동을 연속하여 2,000 회 가한 다음 사
  용압력을 가하는 경우 1분간 견디어야 한다.
제17조 중 “2.0 ㎫(20 ㎏/㎠)은 80회”를 “2.0 ㎫은 100회”로 하고, “1.6 ㎫(16 ㎏/㎠)은 50회”를
“1.6 ㎫은 80회”로 하며, “1.3 ㎫(13 ㎏/㎠)은 30회”를 “1.3 ㎫은 50회”로 하고, “0.9 ㎫(9 ㎏/㎠)
는 20회”를 “0.9 ㎫는 30회”로 하며, “0.7 ㎫(7 ㎏/㎠)은 10회”를 “ 0.7 ㎫은 20회”로 하고, 같은
조 표 시험조건 중 “호스의 마찰면과 45도”를 “호스 길이방향의 45° 방향으로 직선왕복운동”으로
한다.
      부   칙
제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.
제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) ⓛ 이 기준 시행일 이전에 형식승인 신
 청 또는 형식승인의 변경 신청된 것은 종전의 규정을 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 기준에
 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 받고자 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.
 ② 이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은 것과 제1항의 규

                                   632
제16897호             관          보          2008.12.12. (금요일)
 정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것
 은 이 기준 시행일 6월 이내에 이 기준에 의한 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 이 기간이
 경과한 때에는 이 기준에 적합하지 아니한 형식승인과 형식승인의 변경승인은 취소된 것으로 본
 다.
제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행일 이전에 형식승인신청 또는 형식승인의 변
 경 신청되어 종전의 규정에 의하여 형식 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것은 이 기준 시행일
 로부터 6월 이내에는 종전의 규정에 의하여 제품검사를 신청할 수 있다. 다만, 이 기간에 제품검
 사를 신청한 것으로서 불합격 받은 것은 불합격 통지를 받은 날부터 1월·이내에 제품검사를 받
 을 수 있다.



⊙소방방재청고시제2008-21호
 표준형 및 래크형헤드 등 스프링클러헤드의 용어 및 분류체계를 개선 하여 기술기준을 선진화하
고자「스프링클러헤드의 형식승인 및 검정기술기준」일부를 다음과 같이 개정·고시합니다.
      2008년 12월 12일
                 소방방재청장
      「스프링클러헤드의 형식승인 및 검정기술기준」일부 개정
      「스프링클러헤드의 형식승인 및 검정기술기준」일부를 다음과 같이 개정한다.
제2조제4호 및 같은 조 제20호를 삭제하고, 같은 조 제25호 중 “표준형헤드보다 큰 물방울을 방출
하여 저장창고”를 “큰 물방울을 방출하여 화염의 전파속도가 빠르고 발열량이 큰 저장창고“로 하며,
같은 조 제26호를 삭제하고, 같은 조 제27호 중 “표준형스프링클러헤드의”를 “스프링클러헤드의”로
한다.
제3조제2항 중 “호칭의”를 “호칭 이상의”로 하고, 같은 조 제3항 중 “래크형헤드는 보호판의”를 “차
폐판을 부착하는 헤드는 차폐판의”로 한다.
“제2절 표준형”을 삭제한다.
제13조 중 “표준형 스프링클러헤드”를 “헤드”로 하고, 같은 조 후단에 단서를 다음과 같이 신설한다.
 다만, 제16조, 제22조의 적용을 받는 헤드의 감도시험은 해당기준에 따른다.
제14조 중 “표준형 스프링클러헤드”를 “헤드”로 하고, 같은 조 후단에 단서를 다음과 같이 신설한다.
 다만, 제17조, 제23조, 제26조의 적용을 받는 헤드의 방수량시험은 해당 기준에 따른다.
제15조 중 “0.1 ㎫(1㎏/㎠)에서 1 ㎫(10㎏/㎠)”를 “0.1 ㎫에서 1 ㎫”로 하고, 같은 조 후단에 단서
를 다음과 같이 신설한다.
 다만, 제20조, 제24조, 제27조의 적용을 받는 헤드의 살수분포시험은 해당 기준에 따른다.
제15조제1호 중 “표준형헤드”를 “헤드”로 한다.
      부    칙
이 기준은 고시한 날부터 시행한다.
                               633
제16897호                             관               보             2008.12.12. (금요일)
별표11호의 표를 다음과 같이 한다.

                     면간의 거리                                     나 사 부               H
     구분
호칭             d          L1          L2                     d2유효나사부의 길이
                                                     호칭                           최소
              최소          최소          최소                         (최소)

  25           25           42            37         PT25           16             100

  40           40           57            53         PT40           19             135

  65           65           85            72         PT65           27             180

              몸       통          밸    브    대         ds     h           맞변 또는 맞각거리
     구분
호칭            d1     D1          d3                                S1       S2     S3
                                           호칭        참고     최소
              참고     최소          참고                                참고       참고     참고

  25          50     25.4        11       TR16       18     17      44      32     32

  40          68     38.0        13       TR18       21     20      60      41     38

  65          100    63.5        16       TR22       26     27      90      67     46

     부    칙
제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.
제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) ⓛ 이 기준 시행일 이전에 형식승인 신
 청 또는 형식승인의 변경 신청된 것은 종전의 규정을 적용할 수 있다. 다만, 신청인이 이 기준에
 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 받고자 하는 경우에는 이 기준을 적용한다.
 ② 이 기준 시행당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식변경승인을 얻은것으로서 이 기준
 에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일 6월 이내에 이 기준에 의한 형식승인의 변경 신청을 할
 수 있으며, 이 기간이 경과 한 때에는 이 기준에 적합하지 아니한 형식승인과 형식승인의 변경승
 인은 취소된 것으로 본다.
제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행일 이전에 형식승인신청 또는 형식승인의 변
 경신청되어 종전의 규정에 의하여 형식 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것은 이 기준 시행일로
 부터 6월 이내에는 종전의 규정에 의하여 제품검사를 신청할 수 있다. 다만, 이 기간에 제품검사
 를 신청한 것으로서 불합격 받은 것은 불합격 통지를 받은 날부터 1월 이내에 제품검사를 받을
 수 있다.



⊙소방방재청고시제2008-23호
 분말도료 등 새로운 형태의 방염도료에 대한 시험방법을 도입하여 실내장식물의 방염처리 방법을
다양화 하고자「방염제의 형식승인 및 검정기술기준」일부를 다음과 같이 개정·고시합니다.
     2008년 12월 12일
                    소방방재청장

                                               637
제16897호                  관          보            2008.12.12. (금요일)
    「방염제의 형식승인 및 검정기술기준」일부 개정
「방염제의 형식승인 및 검정기술기준」일부를 다음과 같이 개정한다.
제1조 중 “소방시설설치유지및안전관리에관한 법률”를 “「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법
률」”로 한다.
제2조제1호 중 “무기재료 또는 유기재료”를 “무기재료, 유기재료 또는 천연재료에”로 하고, 같은
조 제4호 중 “용제에”를 “용제 등에”로 하며, 같은 조 제5호 중 “혼합한 것을 말한다.”를 “혼합한
것을 말하며, 분말도료를 포함한다.”로 하고, 같은 조 제7호 중 “방염처리대상물에 방염처리를 한
경우 세탁후에도”를 “세탁한 경우에도 제7조의 규정에 의한 기준 이상의”로 하며, 같은 조 제10호
중 “버어너”를 “버너”로 하고, 같은 조 제11호 중 “버어너의”를 “버너의”로 하며, 같은 조 제11호
중 “접염회수”를 “접염횟수”로 하고, 같은 호 중 “접촉회수”를 “접촉횟수”로 한다.
제3조의 표에 다음을 추가한다.

           종    류                      내                 용

           분     말           물 및 유기용제와 혼합하여 사용하는 것

제4조제1항제3호에 다음과 같이 단서를 신설한다.
 다만, 분말도료의 비중은 제6조의 규정에 의한 방법으로 물 또는 유기용제등에 희석하여 측정한
 값이설계값의 98 % 내지 105 % 범위이어야 한다.
제4조제1항제4호 중 “방염처리과정”을 “제조공정방염처리과정”으로 하고, 같은 항 제5호를 다음과
같이 한다.
 5. 방염도료의 점성은 다음 각 목에서 규정하는 기준에 적합하여야 한다.
 가. 투명도료:점도를 측정하여 설계값의 70 % 내지 130 %범위이어야 한다.
  나. 불투명 도료:주도를 측정하여 설계값의 90 % 내지 110 % 범위이어야 한다
  다. 분말도료:제6조의 규정에 의한 방법으로 희석한 상태로 주도를 측정하며 설계값의 70 %
    내지 130 %범위이어야 한다.
제5조제1항, 같은 항 제2호 및 제3호, 제6호 중 “접염회수”를 “접염횟수”로 하고, 같은 조 제2항제
1호 중 “별도1”을 “[별도1]”로, “별도2”을 “[별도2]”로, “별도3”을 “[별도3]”로, “별도4”을 “[별도
4]”로, “에어믹스버어너”를 “에어믹스버너”로 하며, 같은 항 제4호 중 “50 ± 2 ℃”를 “(50 ± 2)
℃”로 하고, “105 ± 2 ℃”를 “(105 ± 2) ℃”로 하며, 같은 항 제6호 다목 및 라목 중 “버어너”
를 “버너”로 하고, 같은 조 제2항제6호 라목 중 “버어너”를 “버너”로 하며, 같은 조 제3항제1호 중
“별도1”을 “[별도1]”로, “별도5”를 “[별도5]”로, “별도3”를 “[별도3]”로 , “별도6”을 “[별도6]”으로,
“마이크로버어너”를 “마이크로버너”로, “별도7“을 ”[별도7]“로, ”멕켈버어너“를 ”멕켈버너“로 하고,
같은 항 제4호 중 “50 ± 2 ℃”를 “(50 ± 2) ℃”로 하며, “105 ± 2 ℃”를 “(105 ± 2) ℃”로 하
고, 같은 항 제5호 나목 중 “버어너”를 “버너”로, “마이크로버어너”를 “마이크로버너”로, “멕켈버어
너”를 “멕켈버너”로 하며, 같은 항 제5호 다목 및 마목 중 “버어너”를 “버너”로 하고, 같은 항 제6
호 가목 중 “별도1”를 “[별도1]”로, “별도3”을 “[별도3]”으로, “별도6“을 ”[별도6]“으로, ”마이크로

                                 638
제16897호                    관             보         2008.12.12. (금요일)
버어너“를 ”마이크로버너“로, ”별도8“을 ”[별도8]“로 같은 호 나목 중 “강성제”를 “강성재”로 하며,
같은 호 마목 (2) 및 (3) 중 “버어너”를 “버너”로 하고, 같은 조 제4항제1호 중 “별도1”를 “[별도1]”
로, “별도5”를 “[별도5]”로, “별도3“을 ”[별도3]“으로, ”별도7“을 ”[별도7]로, ”멕켈버어너“를 ”멕켈
버너“로 하며, 같은 항 제4호 중 “40 ± 2 ℃”를 “(40 ± 2) ℃”로 하며 후단에 단서를 다음과 같
이 신설한다.
 다만, 열에 영향을 받지 않는 것은 (100 ± 2) ℃의 항온건조기 안에서 1시간 건조한 후 실리카
 겔을 넣은 데시케이터안에 2시간 동안 넣어둔 것으로 할 수 있다.
제5조제4항제5호 나목 및 다목 중 “버어너”를 “버너”로 하고, 같은 조 제5항제1호 중 “별도1”를
“[별도1]”로, “별도5”를 “[별도5]”로 하고, 같은 항 제4호 중 “성냥불로”를 삭제한다.
제7조제2항 중 “벨빗류”를 “벨벳류”로 하고, 같은 항 제2호 중 “40 ± 3 ℃”를 “(40 ± 3) ℃”로
하며, 같은 항 제3호 중 “1 ℓ당”을 “ 1 L당”으로 한다.
제8조제3항제6호 중 “20 ± 3 ℃”를 “(20 ± 3) ℃”로 하고, “90 ± 3 %”를 “(90 ± 3) %”로 하
며, “50 ± 2 ℃”를 “(50 ± 2) ℃”로 하고, 같은 항 제7호 중 “20 ± 3 ℃”를 “(20 ± 3) ℃”로
하며, “90 ± 3 %”를   “(90 ± 3) %”로 한다.
    부   칙
이 기준은 고시한 날부터 시행한다.



⊙소방방재청고시제2008-24호
 합판의 범주를 명확히 하고 합판의 건조방법 등을 개선하여 민원처리기간을 단축하며 단위체계를
국제적 단위체계인 SI단위로 통일하고자          「방염성능의 기준」일부를 다음과 같이 개정·고시합니다.
    2008년 12월 12일
                  소방방재청장
    「방염성능의 기준」일부 개정
「방염성능의 기준」일부를 다음과 같이 개정한다.
제2조제5호 중 “접염회수”를 “접염횟수”로 하고, “접촉회수”를 “접촉횟수”로 한다.
제2조제7호 및 제8호 중 “버어너”를 “버너”로 한다.
제3조제3호 중 “실내장식 또는 구획을 위하여 창문 등에 치는”을 “실내에 설치하는”으로 하고,
“포제브라인드·버티칼·롤스크린”을 “포제브라인드, 버티칼, 롤스크린”으로 하며, 같은 조 제6호
중 “반자에”를 “반자 등에”로 하고, 같은 조 제7호 중 “나무를” “나무 등을”로 하며, 같은 호 중
“MDF(중밀도섬유판)”를 “중밀도섬유판(MDF), 목재판넬(HDF), 파티클보드(PB)”로 한다.
제4조제1항 및 같은 항 제2호·제3호 중 “접염회수”를 “접염횟수”로 한다.
제5조제1호 중 “별도 1”을 “[별도 1]”로, “별도 2”을 “[별도        2]”로, “별도 3”을 “[별도 3]”으로,
“별도 4”을 “[별도 4]”로, “에어믹스버어너“를 에어믹스버너”로 하고, 같은 조 제4호 중 “50 ± 2
℃”를 “(50 ± 2) ℃”로 하며, 같은 호 중 “105 ± 2 ℃”를 “(105 ± 2) ℃”로 하고, 같은 조 제5
호 다목 및 라목 중 “버어너”를 “버너”로 한다.

                                      639
제16897호              관                 보       2008.12.12. (금요일)

⊙소방방재청고시제2008-22호
 한국산업규격(KS) 폐지·변경에 따른 명칭변경 등 기준정비와 불필요한 치수, 구조 및 모양 등의
규제 완화로 신기술·신제품의 개발을 유도하고자「옥내소화전방수구·옥외소화전의 형식승인 및 검
정기술기준」일부를 다음과 같이 개정·고시합니다.
     2008년 12월 12일
                소방방재청장
     「옥내소화전방수구·옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준」일부 개정
「옥내소화전방수구·옥외소화전의 형식승인 및 검정기술기준」일부를 다음과 같이 개정한다.
제3조제3항을 다음과 같이 신설한다.
 ③ 접합부나사의 가공부 끝단에 형성되는 턱 부분의 전면은 매끈하게 가공되어야 한다.
제10조 후단에 단서를 다음과 같이 신설한다.
 다만, 소방용릴호스에 사용되는 제품으로서 시트구조가 볼밸브 형상의 제품은 그러하지 아니하다.
제10조제8호를 삭제하고, 같은 조 제9호를 다음과 같이 한다.
 9. 패킹은 패킹누루개너트 등으로 고정하는 구조이어야 하며 쉽게 교환할 수 있어야 한다.
제10조제11호 중 “별표11을 참고로 하여야 한다.”를 “별표11에 의한다.”로 한다.
제15조제2항제5호를 삭제한다.
별표5의 주) 2. 및 별표6의 주) 2.을 각각 삭제한다.
별표8의 표를 다음과 같이 한다.

 번       호      명    칭                  재       료           적용규격

     1          본    체   CAC401                            KS D 6024

                                                           KS D 6024
     2          덮    개   CAC401 또는 C3371BE(C3771BD)
                                                           KS D 5101

                                                           KS D 6024
     3          디 스 크    CAC401 또는 C3371BE(C3771BD)
                                                           KS D 5101

                         CAC401, C3371BE(C3771BD)          KS D 6024
     4         디스크누르개
                         또는 3604BE(C3604BD)                KS D 5101

                         CAC401, C3371BE(C3771BD)          KS D 6024
     5         패킹누르개링
                         또는 C3604BE(C3604BD)               KS D 5101

     6         패킹누르개너트   C3604BE(C3604BD)                  KS D 5101

     7           밸브대     C3604BE(C3771BD)                  KS D 5101

                         GC 200                            KS D 4301
     8          핸    들
                         AC4C                              KS D 6008

     9          핸들너트     C3604BE(C3604BD)                  KS D 5101

                                  634
제16897호                      관               보           2008.12.12. (금요일)

 번        호   명    칭                       재       료                적용규격

     10       패    킹       석면사 또는 기타

                                                                  KS D 6024
     11       와    셔       CAC406 또는 C2801
                                                                  KS D 5101

     12       시    트       고       무                              KS M 6614

별표9의 표를 다음과 같이 한다.

     번 호          명        칭                   재       료         적 용 규 격

          1            캡               CAC406                    KS D 6024

          2       빗 물 덮 개              고       무                 KS M 6614

          3       고 정 나 사              CAC406                    KS D 6024

          4       나    사   봉           C3371BE(C3771BD)          KS D 5101

          5       덮        개           GC 200                    KS D 4301

          6       볼        트           SS 490                    KS D 3503

          7       패        킹           석면사 또는 기타

          8       연    결   구           CAC406                    KS D 6024

          9       패    킹   실           GC 200                    KS D 4301

      10           소화전본체               GC 200                    KS D 4301

      11          밸 브 막 대              SS 490                    KS D 3503

      12          볼 트·넛 트              SS 490, SS 400            KS D 3503

      13          연    장   통           GC 200                    KS D 4301

      14          밸브안내및변좌              CAC406                    KS D 6024

      15          디스크누르개               CAC406                    KS D 6024

      16          밸    브   통           GC 200                    KS D 4301

      17          디    스   크           고       무                 KS M 6614

      18          변    받   이           CAC406                    KS D 6024

      19          넛        트           SS 490, SS 400            KS D 3503

                                   635
제16897호                    관            보           2008.12.12. (금요일)

   번 호            명       칭                재       료        적 용 규 격

    20            연결구덮개            CAC406                   KS D 6024

    21            패       킹        고       무                KS M 6614

    22            스파이다패킹           스파이다

    23            패킹누르개            CAC406                   KS D 6024

    24            쇠       줄                                    ø3㎜

별표10호의 표를 다음과 같이 한다.

   번 호        명           칭             재      료            적 용 규 격

    1                 캡           GC 200                    KS D 4301

    2         밸       브   대       C3371BE(C3771BD)          KS D 5101

    3         쇠           줄                                   ø3㎜

    4          연결구덮개              CAC406                    KS D 6024

    5         패           킹       고     무                   KS D 6614

    6         연       결   구       CAC406                    KS D 6024

    7         윗       본   체       GC 200                    KS D 4301

    8         패           킹       가스켓트

    9         아 래 본 체             GC 200                    KS D 4301

    10        조 정 나 사             CAC406                    KS D 6024

    11        볼           트       SS 400                    KS D 3503

    12         패킹누르개              CAC406                    KS D 6024

    13        패           킹       석면사 또는 기타

    14        볼           트       SS 400                    KS D 3503

    15        디       스   크       CAC406                    KS D 6024

    16        패           킹       고     무                   KS M 6614

    17         불임시트링              CAC406                    KS D 6024

    18       디스크패킹누르개             CAC406                    KS D 6024

                                  636
제16897호               관          보           2008.12.12. (금요일)
제6조제1항제1호 중 “별도 1”을 “[별도 1]”로, “별도 5”를 “[별도 5]”로 , “별도 3”을 “[별도 3]”
으로, “별도 6”을 “[별도 6]”으로, “마이크로버어너“를 마이크로버너”로, “별도 7의 멕켈버어너를”
“[별도 7]의 멕켈버너”로 하고, 같은 항 제4호 중 “50 ± 2 ℃”를 “(50 ± 2) ℃”로 하고, “영향받
지”를 “영향을 받지”로 하며, “105 ± 2 ℃”를 “(105 ± 2) ℃”로 하고, 같은 항 제5호 나목 및 다
목 중 “버어너”를 “버너”로 하며, 같은 호 라목 중 “다목의”를 “다. 목의”로 한다.
제7조 중 “다음 각 호의 방법을 적용한다.”를 “다음 각호에 적합하여야 한다.”로 하고, 같은 조 제
1호 중 “별도 1”을 “[별도 1]”로, “별도 5”를 “[별도 5]”로, “별도 3”을 “[별도 3]”으로, “별도 7의
멕켈버어너”를 “[별도 7]의 멕켈버너”로 하고, 같은 조 제4호 중 “40 ± 2 ℃”를 “(40 ± 2) ℃”로
하며, 후단에 단서를 다음과 같이 신설한다.
 다만, 열에 영향을 받지 않는 것은 (105 ± 2) ℃의 항온건조기 안에서 1시간 건조한 후 실리카
 겔을 넣은 데시케이터 안에 2시간 동안 넣어둔 것으로 할 수 있다.
제7조제5호의 나목 및 다목 중 “버어너”를 “버너”로 한다.
제8조제2호 중 “파이롯트버어너”를 “파이롯트버너”로 하고, “버어너”를 “버너”로 한다.
제9조제2항 중 “벨빗류”를 “벨벳류”로 하고, 같은 항 제2호 중 “40 ± 3 ℃”를 “(40 ± 3) ℃”로
한다.
      부    칙
이 기준은 고시한 날부터 시행한다.



⊙소방방재청고시제2008-25호
 「성능시험의 대상이 되는 품목에 관한 고시」의 제정(고시 제2008-2호, 2008. 4. 11)에 따라 성
능시험 대상품목으로 지정된 분기배관의 시험기준과 시험방법 등을 정한「분기배관의 성능시험기술
기준」을 다음과 같이 고시합니다.
      2008년 12월 12일
                 소방방재청장
      「분기배관의 성능시험기술기준」
1. 제정이유
 「성능시험의 대상이 되는 품목에 관한 고시」의 제정(고시 제2008-2호, 2008. 4. 11)에 따라 성
 능시험 대상품목으로 지정된 분기배관에 대하여 동 제품의 시험에 필요한 기준 및 시험방법 등의
 시행에 관하여 필요한 사항을 정하고자 하는 것임.
2. 주요내용
 가. 분기배관이 갖추어야 할 구조
  (1) 분기배관의 제작에 있어 요구되는 기술적 사항을 고려하여 최소 분기간격 등을 정하려는 것
      임.
  (2) 분기되는 부분은 관축으로부터 직각이 되도록 하고, 배관의 호칭에 따라 배관의 끝단으로부
      터 분기관까지의 간격 및 분기관 과 분기관 사이의 최소길이에 대한 기준값을 정함.

                                 640
제16897호                 관         보         2008.12.12. (금요일)
   (3) 분기되는 부분의 대한 최소치수를 정함으로서 분기가공에 따른 기술적 결함을 해소하고 유
       체의 마찰손실을 최소화 할 수 있을 것으로 기대됨.
 나. 배관의 재료 및 치수
   (1) 분기배관을 제작할 수 있는 관의 재료, 치수 및 두께 등에 대하여 필요한 사항을 정하려는
       것임.
   (2) 관의 압력 및 재료에 따라 적용 가능한 KS규격을 정하고 분기부분의 두께 및 높이 등에 대
       하여는 별표 4에서 정한 기준 치수를 따르도록 함.
   (3) 다양한 설치현장의 조건 및 고층건물에 대응이 가능하도록 하여 설비의 안전성 향상이 기대
       됨.
 다. 접합부의 규격
   (1) 분기배관의 상호 연결되는 부분에 대하여 기준이 되는 구조, 모양 및 치수를 정하려는 것임
   (2) 용접방식의 경우 베벨엔드의 모양 및 치수를 정하고 나사 및 글루브방식에 대하여는 관련
       KS규격 및 배관호칭별 홈가공치수의 기준값을 정함.
   (3) 상호 연결되는 부분의 형상 및 치수 등을 표준화함으로서 제품의 연결을 용이하게 하고 설
       치시 발생할 수 있는 오류를 방지할 것으로 기대됨.
 라. 내식성 및 내열성
   (1) 소방용 배관의 특성을 고려하여 분기배관이 보유해야 할 내식성 및 내열성에 대한 기준 및
       시험방법을 정하려는 것임.
   (2) 내식시험은 KS D 0201(아연도금의 균일성 시험)에 따라 시험하는 경우 박리 등의 결함이
       없어야 하며 내열성시험은 (1,000 ± 50)℃의 온도에서 변형이 없어야 함.
   (3) 장기적으로 보유하여야 할 성능이 확보함으로서 제품의 내구성능 향상 및 설비의 안전성이
       확보될 것으로 기대됨.
3. 기   타
 소방방재청고시 제2008-25호의 제정 전문은 소방방재청 홈페이지(www.nema.go.kr)→정보공개
 →법령정보→훈령·예규·고시에서 열람이나 다운로드 할 수 있습니다.



⊙소방방재청고시제2008-26호
 「성능시험의 대상이 되는 품목에 관한 고시」제정(고시 제2008-2호, 2008. 4. 11)에 따라 성능시
험 대상품목으로 지정된 시각경보장치의 시험기준과 시험방법 등을 정한「시각경보장치의 성능시험
기술기준」을 다음과 같이 고시합니다.
       2008년 12월 12일
                  소방방재청장
       「시각경보장치의 성능시험기술기준」
1. 제정이유
 「성능시험의 대상이 되는 품목에 관한 고시」의 제정(고시 제2008-2호, 2008. 4. 11)에 따라 성

                               641
제16897호                          관                보             2008.12.12. (금요일)


     토    지                 대장면적               편입면적(㎡)                       소 유 권 자
연번             지   번   지목
     소재지                     (㎡)      기    정       변   경   증   감     성       명       주       소

      남구                                                                 국
86            산106-2   임      139.0       139.0        0.0 감 139.0
     대연동                                                             (국방부)

5. 「토지이용규제 기본법」제8조제2항에 따른 지형도면 등은 국토해양부 홈페이지(http://www.

 mltm.go.kr 법령정보/훈령·예규·고시) 또는 토지이용규제정보시스템(http://luris.mltm.go.kr

 지형고시도면 열람 바로가기)에서 열람이 가능하며 부산광역시청, 부산남구청 및 부산도시공사에

 비치하여 이해관계인에게 보이고 있습니다.

Ⅱ. 부산대연 혁신도시 개발계획 변경 승인

1. 개발계획의 명칭 및 개요

 1) 개발계획의 명칭(변경없음)

     ○부산대연 혁신도시개발사업

 2) 개요(변경)

     ○목   적:이전공공기관 종사자 및 그 가족들을 위한 공동주거지 건설

     ○위   치:부산광역시 남구 대연동 110-1번지 일원

     ○면   적:-기정:169,314㎡

               -변경:156,190㎡

     ○사업비:-기정:약 3,906억원

               -변경:약 3,852억원

2. 사업시행자의 명칭 및 주소와 대표자 성명(변경없음)

     사업시행자의 명칭                        주                    소                  대표자의 성명


      부산도시공사                부산광역시 부산진구 신천로 138번지                                 오   홍   석


3. 인구수용에 관한 계획(변경없음)

 ○수용세대수:약 2,500세대

 ○수용인구수:약 7,000인

          구 분               세대수(세대)               인구수(인)                 비           고

           계                 2,500                 7,000                     2.8인/호

          공동주택               2,100                 5,880

          주상복합                400                  1,120

                                             340
제16897호                          관                 보                     2008.12.12. (금요일)
4. 혁신도시개발사업의 시행기간(변경없음)
 1) 사업착수일:2007년 3월 19일 (혁신도시개발예정지구 지정일)
 2) 사업준공일:2012년 12월 31일
5. 토지이용에 관한 계획(변경)

                                    기     정                       변            경
            구   분                                                                             비       고
                              면 적(㎡)      구성비(%)              면 적(㎡)        구성비(%)

            합   계              169,314        100             156,190          100.0

 주택건설용지         공동주택용지         109,912        65.0            110,051          70.4          유치원 포함

 상업업무용지         주상복합용지         11,840         7.0             11,840               7.6

                        소계     26,482         15.6             12,915              8.3
 도시지원시설
                교육시설용지          8,548           5.0            8,548               5.5
    용지
                 도로용지          17,934         10.6             4,367               2.8

                        소계     21,080         12.4             21,384          13.7

                 공원용지          11,090         6.5              11,090              7.1        2개소
공원·녹지용지
                 녹지용지           8,140           4.8            8,164               5.2

                 하천용지           1,850           1.1            2,130               1.4

 ※변경사유:비합리적 구역계의 조정(도시계획도로 경계 기준) 등
6. 도로, 상·하수도 등 주요 기반시설의 설치계획(변경)
 1) 도   로

 구 분     등 급            류별    폭원(m)      노선수          연장(m)        면적(㎡)                 비        고

                         기정     -         4           1,770        17,934
        합 계
                         변경     -         4           1,770            4,367

                         기정     -         3           1,070        10,069
                 계
                         변경     -         3           1,070            4,367

                    1    기정   35~51       1            780             5,494        •확장
 일 반     대 로
                         변경   35~51       1               -             -           •구역외기반시설

                         기정   30~36       1            160             1,195        •확장
                    2
                         변경   30~36       1            160             1,027        •확장

                                          341