yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                      검사방법        검사결과   비 고

      제조ㆍ사용 설비 중 다음의 어느 하나에 해당하는 설비
      에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발
      방지 성능과 규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판 등(이하
      "안전밸브 등"이라 한다)을 설치하여야 한다. 다만, 안전
      밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러
      하지 아니하다.
      가. 압력용기(안지름이 150mm 이하인 압력용기는 제외
        하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의
        파열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용
        압력 또는 설계압력 초과할 우려가 있는 경우만 해
 1)     당한다)                              서면검사 후 샘플링확인   적 부
      나. 정변위 압축기
      다. 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구동
        식 펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압력을
        초과하지 않는 경우에는 제외한다.)
      라. 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도
        에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는
        것으로 한정한다)
      마. 그 밖의 제조ㆍ사용 설비 및 그 부속설비로서 해당
        설비의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려
        가 있는 것
      안전밸브 등은 안전밸브 등을 통하여 보호하려는 설비
      의 최고사용압력 또는 설계압력 이하에서 작동되도록
      하여야 한다. 다만, 안전밸브 등이 2개 이상 설치된 경
 2)                                          서면검사        적 부
      우 1개는 최고사용압력 또는 설계압력의 1.05배(외부화
      재를 대비한 경우에는 1.1배) 이하에서 작동되도록 설치
      할 수 있다.
      안전밸브 등의 배출용량은 그 작동원인에 따라 각각의
 3)   소요분출량을 계산하여 가장 큰 수치를 해당 안전밸브           서면검사        적 부
      등의 배출용량으로 하여야 한다.
      파열판 작동 후 지속적으로 유출되는 유해화학물질을
      차단할 필요가 있는 제조ㆍ사용설비 및 그 부속설비에
 4)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
      는 파열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고 그 사이에는
      압력지시계 또는 자동경보장치를 설치하여야 한다.

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.



다. 그 밖에 제조•사용시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                   검사내용                       검사방법       검사결과   비고
      인화성, 자연발화성, 산화성, 폭발성 유해화학물질을 취급하
1)    는 건축물 및 구조물의 불연재료, 내화구조 등은 「위험물안 서면검사 후 샘플링확인       적 부
      전관리법」 또는 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 따라 화재
검사내용                        검사방법        검사결과   비고

     ㆍ폭발 예방에 안전한 구조로 하여야 한다. 다만, 다음 중 어
     느 하나에 해당하는 경우에는 안전한 구조로 설치된 것으로
     본다.
     가. 「위험물안전관리법」 제2조 제1항 제1호에 따른 위험물이
       아닌 유해화학물질을 취급하는 경우
     나. 「위험물안전관리법」 제4조에 따른 지정수량 미만의 위험
       물로서 시ㆍ도조례에서 정하는 기준으로 취급하는 경우
     다. 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제270조 제1항에 따른
       내화기준 대상이 아닌 경우(인화성 물질을 사용하는 경
       우에 한정한다.)



     다음에 해당하는 제조ㆍ사용 시설을 설치하는 경우에는 내부
     의 이상 상태를 조기에 파악하기 위하여 온도계ㆍ유량계ㆍ압
     력계 등의 필요한 계측장치를 설치하여야 한다.
     가. 발열반응이 일어나는 반응장치
     나. 증류ㆍ정류ㆍ증발ㆍ추출 등 분리를 하는 장치
     다. 가열시켜 주는 물질의 온도가 가열되는 유해화학물질의
       분해온도 또는 발화점보다 높은 상태에서 운전되는 설비
2)                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
     라. 반응폭주 등 이상 화학반응에 의하여 유해화학물질이 발
       생할 우려가 있는 설비
     마. 온도가 350℃ 이상이거나 게이지 압력이 980kPa 이상인
       상태에서 운전되는 설비
     바. 가열로 또는 가열기
     사. 기타 가열ㆍ냉각 등 유해화학물질의 취급에 수반하여 온
       도변화가 생기는 설비



     유해화학물질을 취급하는 건축물의 구조는 바닥에 물이
3)                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
     고이지 아니하는 구조이어야 한다.


                     가. 압송에 사용하는 설비를
                        운전하는 사람(이하 이
                        조에서 "운전자"라 한다)
                        이 보기 쉬운 위치에 압
                                       서면검사 후 샘플링확인        적 부
                        력계를 설치하고 운전자
                        가 쉽게 조작할 수 있는
                        위치에 동력을 차단할 수
     액체 유해화학물질을 동력
                        있는 조치를 할 것
     을 사용하여 호스로 압송(壓
     送)하는 작업을 하는 경우에 나. 호스와 그 접속용구는 압
4)                     송하는 부식성 액체에 대
     는 해당 압송에 사용하는 설
                       하여 내식성(耐蝕性), 내 서면검사 후 샘플링확인         적 부
     비에 대하여 다음의 조치를    열성 및 내한성을 가진 것
     하여야 한다.           을 사용할 것
                       다. 호스에 사용정격압력을
                          표시하고 그 사용정격
                                      서면검사 후 샘플링확인         적 부
                          압력을 초과하여 압송
                          하지 아니할 것

                       라. 호스 내부에 이상압력이
                                       서면검사 후 샘플링확인        적 부
                          가하여져 위험할 경우에
검사내용                       검사방법        검사결과   비고
                           는 압송에 사용하는 설
                           비에 과압방지장치를 설
                           치할 것
                       마. 호스와 호스 외의 관 및
                           호스 간의 접속부분에
                           는 접속용구를 사용하 서면검사 후 샘플링확인      적 부
                           여 누출이 없도록 확실
                           히 접속할 것

     유해화학물질 제조ㆍ사용시설이 설치된 건축물에는 환기
     설비를 설치하여야 한다. 다만, 공조설비 등이 설치되어 유
     효하게 배출(제10조제1호의 기준에 따라 설치된 경우에 한
5)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     한다)가 되는 건축물이거나 건축물의 목적상 환기가 불가
     능한 구조의 건축물 또는 성능준수가 어려운 구조에는 환
     기설비를 설치하지 아니할 수 있다.


     부식성 물질을 취급하는 건축물은 물질이 스며들 우려가
6)   있는 부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로 피복하 서면검사 후 샘플링확인          적 부
     여야 한다.

     유해화학물질 제조ㆍ사용시설 및 그 밖의 공작물에는 유
     해화학물질을 취급하는데 필요한 채광 및 조명 설비를 설
7)   치하여야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도 서면검사 후 샘플링확인        적 부
     가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 아니할 수 있
     다.


                       가. 접지에 의한 방법       서면검사 후 샘플링확인   적 부

     인화성, 산화성, 자연발화성
     유해화학물질을   취급함에 나. 공기 중의 상대습도를 70%
                                       서면검사 후 샘플링확인      적 부
     있어서 정전기가 발생할 우    이상으로 하는 방법

8)   려가 있는 설비에는 다음의
     어느 하나에 해당하는 방법 다. 공기를 이온화하는 방법 서면검사 후 샘플링확인         적 부
     으로 정전기를 유효하게 제
     거하여야 한다.
                       라. 기타 위와 동등 이상의 성
                          능을 확보하는 정전기 서면검사 후 샘플링확인       적 부
                          제거방법


     인화성, 산화성, 자연발화성 유해화학물질 취급시설에는
     피뢰침 (「산업표준화법」제12조에 따른 한국산업표준 중
     피뢰설비 표준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)을 설치
     하여야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우로서, 유
     해화학물질 취급시설의 주위의 상황에 따라 안전상 지장이
9)   없는 경우에는 피뢰침을 설치하지 아니할 수 있다.          서면검사 후 샘플링확인   적 부

     가) 인근 자기소유의 건물에 설치된 피뢰침의 보호범위
          내에 있어서 안전성이 확보된 경우
     나) 타법(건축법, 위험물안전관리법 등)에 의해 피뢰침을
          설치하지 않아도 되는 경우
     다) 산업안전보건법에서 규정하고 있는 한국산업표준에
검사내용                       검사방법       검사결과   비고

       따라 적합하게 설치된 경우(자연적 구성부재로 인정
       되어 피뢰침이 면제되는 경우 등)

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


라. 검지•경보설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                      검사방법        검사결과   비고

     액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화재
     를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야 한
     다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는
     그러하지 아니하다.
     가. 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 제조ㆍ사용하는 시설
       중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는
1)
       1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 다른 법령에 서면검사 후 샘플링확인         적 부
       서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계ㆍ기구를
       설치한 시설의 경우
     나. 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서 감시
       인(감시만을 전담하는 인력에 한한다.) 또는 CCTV 등
       감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터링을 하는 경
       우

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


마. 긴급차단 설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                      검사방법        검사결과   비고
     유해화학물질의 감압설비와 그 물질의 반응설비간의 배관
1)   에는 긴급 시 물질이 역류되는 것을 효과적으로 차단할 수 서면검사 후 샘플링확인       적 부
     있는 조치를 하여야 한다.
     유해화학물질 취급시설에는 이상사태가 발생하는 것을 방
2)   지하고 이상사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위하여 비상 서면검사 후 샘플링확인       적 부
     전력설비 및 통신설비를 설치하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


바. 배출설비 및 처리설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                      검사방법        검사결과   비고
     유해화학물질(인화성 액체 또는 기체, 급성독성물질, 발암
1)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     성 물질)의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 건축물
검사내용                   검사방법        검사결과   비고
     에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로 배출할 수
     있도록 배출설비를 설치하여야 한다. 다만, 밀폐설비이거
     나, 건축물의 목적상 배출설비를 설치할 수 없는 경우이거
     나, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 강제로 증기 또는
     미분을 배출할 수 있는 배출설비를 설치한 경우에는 제외
     한다.
     유해화학물질 취급시설의 이상 운전으로 유해화학물질이
2)   외부로 방출될 경우에는 저장ㆍ포집 또는 처리설비를 설 서면검사 후 샘플링확인       적 부
     치하여 안전하게 회수할 수 있도록 하여야 한다.
     유해화학물질을 폐기ㆍ처리 또는 방출하는 설비를 설치
3)   하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 서면검사 후 샘플링확인       적 부
     원격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치하여야 한다.
     냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각ㆍ폐수처리 등의 방법으
     로 유해화학물질의 부산물, 흄, 포집가스 또는 폐수 등을
4)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     폐기ㆍ처리하는 공정은 유해화학물질이 외부로 방출되
     지 아니하도록 한다.
     안전밸브등으로부터 배출되는 유해화학물질은 연소ㆍ흡
     수ㆍ세정(洗淨)ㆍ포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으로 처
     리하여야 한다. 또한, 유해화학물질 취급시설을 설치·운
     영하는 자는 다음 가목부터 마목까지 중 어느 하나에 해
     당하는 경우에는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소
     로 유도하여 처리해야 한다. 다만, 바목의 경우는 배출되
     는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 외부로 직
     접 배출할 수 있다.
     가. 배출물질 연소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등의
       방법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할 우려
       가 있는 경우
     나. 배출물질을 연소처리할 때에 유해성기체를 발생시킬
       우려가 있는 경우
5)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     다. 고압상태의 유해화학물질이 대량으로 배출되어 연소
       ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등의 방법으로 완전
       히 처리할 수 없는 경우
     라. 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 기체 또는 인
       화성 액체 저장설비에 안전밸브 등이 설치될 때에 저
       장설비에 냉각설비 또는 자동소화설비 등 안전상의
       조치를 하였을 경우
     마. 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되어
       재해의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화설비
       를 설치하는 등 안전상의 조치를 하였을 경우
     바. 공정특성 상 배출되는 유해화학물질을 처리할 수 없
       으며 처리공정 설치로 인하여 위험성이 증대될 우려
       가 있는 경우
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.




사. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                       검사방법        검사결과   비고
     유해화학물질을 취급하는 건축물의 바닥은 물질이 스며들
     지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용하여야 한
1)   다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 제외한다.  서면검사 후 샘플링확인      적 부
     가. 고체 또는 기체 유해화학물질을 취급하는 경우
     나. 물이 고일 수 없는 구조인 경우
     액체 유해화학물질 제조ㆍ사용시설의 바닥둘레에는 유해
     화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱, 트렌
     치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치하여야 한다.
     다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 확산을 방지하
     기 위한 집수시설을 설치한 경우에는 적절하게 설치한 것
2)   으로 본다.                              서면검사 후 샘플링확인   적 부
     가) 집수시설은 해당물질에 견디는 재질을 사용하거나 적
       절한 마감처리를 할 것
     나) 집수시설은 외부로 유출되지 아니하는 구조로 할 것
     다) 용기를 취급하는 경우에는 집수시설의 용량을 최대 단
       일 용기의 100% 이상으로 할 것
     유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급
3)                                    서면검사 후 샘플링확인      적 부
     하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한다.

     유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합
     한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하여야
4)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여
     충분한 수량을 비치해야 한다.

     작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소(실내 또는 실외)에 긴급
     세척시설(샤워시설 또는 세안시설을 포함한다)을 설치하고,
5)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     접근통로에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 물반응성
     물질은 제외한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


아. 제조•사용시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                 검사내용                       검사방법        검사결과   비고
     이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품의
     방출, 불활성기체의 주입이나 냉각용수 등의 공급을 위
1)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     한 장치를 설치하여야 하며 안전하고 정확하게 조작할
     수 있도록 보수ㆍ유지하여야 한다.

     유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필요
     한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인
2)   의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼           전수확인        적 부
     수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입
     을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.

     유해화학물질 취급시설에 원재료를 공급하는 취급자의
3)                                          전수확인        적 부
     오조작으로 인하여 발생하는 폭발ㆍ화재 또는 물질의
검사내용                     검사방법        검사결과         비고
   누출을 방지하기 위하여 그 취급자가 보기 쉬운 위치에
   원재료의 종류, 원재료가 공급되는 설비명 등을 표시하
   여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


자. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

              검사내용                     검사방법        검사결과     검사원 특기사항

1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                    전수확인         적 부

2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수            전수확인         적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
   2. 1) 및 2)에 관한 검사내용은 국내 유해화학물질 취급사업장에서 신속하게 취급하여야하는 사유가 있어 산업통상자원부 장관이
   확인하는 경우에는 차기 정기검사 이전까지 확인할 수 있다.
   3. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
   4. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.
[별지 제5호 서식]

                유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표
                                  (실내 저장 시설 및 설비)


[시설현황]

              시 설명                      취급물질명                      연간 취급량




[검사내역]
가. 저장설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                     검사내용                       검사방법        검사결과            비고

                        가. 저장설비의 내면에는 부
                            식이 일어나지 않는 재
                                             서면검사 후 샘플링확인   적 부
                            질을 사용하거나 부식
                            방지 조치를 해야 한다.
      저장설비에는 해당 물질의
                        나. 저장설비의 외면에는 녹
      특성에 적합한 재질을 사용
 1)                          을 방지하기 위한 도장
      하는 등의 아래의 부식방지
                             등을 하여야 한다. 다
      조치를 하여야 한다.
                             만, 설비의 재질이 부
                                             서면검사 후 샘플링확인   적 부
                             식의 우려가 없는 스테
                             인레스 강판 등인 경우
                             에는 그러하지 아니하
                             다.
      저장설비는 압력 또는 자체하중을 견딜 수 있는 충분한
 2)                                             서면검사        적 부
      강도이어야 한다
      저장탱크에는 내부물질 상태를 확인할 수 있도록 온도계,
 3)   액위계, 유량계, 압력계 등의 필요한 계측장치를 설치하여 서면검사 후 샘플링확인          적 부
      야 한다.
                        가. 화재 예방상 지장이 없는
                                             서면검사 후 샘플링확인   적 부
                            장소에 설치할 것
                        나. 주입호스 또는 주입관과
                            결합할 수 있고, 결합하
      유해화학물질의    저장시설                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
                            였을 때 물질이 새지 아니
 4)   및 설비의 주입구는 다음의
                            할 것
      기준을 따라야 한다.
                        다. 주입구에는 밸브 또는
                            뚜껑을 설치하고 물질
                                             서면검사 후 샘플링확인   적 부
                            유입시 외에는 닫힘 상
                            태를 유지할 것
검사내용                         검사방법       검사결과   비고
                        라. 주입구에는 주입구를 나
                         타낼 수 있는 표시를 할 서면검사 후 샘플링확인        적 부
                         것
                        마. 주입구 주위에는 새어나
                         온 물질이 외부로 유출
                                           서면검사 후 샘플링확인    적 부
                         되지 아니하도록 하는
                         설비를 설치할 것
                        바. 주입구는 함부로 개폐되
                         지 않도록 잠금장치를
                         설치할 것. 다만, 주입구
                                           서면검사 후 샘플링확인    적 부
                         조작이 엄격하게 제한되
                         는 경우에는 그렇지 아
                         니하다.
      대기압 저장설비에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브
 5)                                        서면검사 후 샘플링확인    적 부
      부착 통기관을 설치하여야 한다.
      유해화학물질 저장설비의 기초는 지반침하로 그 설비에
      유해한 영향을 끼치지 아니하도록 지반조사, 기초공사 및
      고정조치를 해야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전에
      착공한 저장설비로서 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우
      에는 적절한 조치를 한 것으로 본다.
      가. 전문기관(기술사)의 지반조사 보고서나 기초공사 응
 6)                                        서면검사 후 샘플링확인    적 부
        력 계산서 등을 갖춘 경우
      나. 설비침하 및 기울기 등 주기적(검사항목, 시설의 규
        모 등을 고려하여 사업장 자체적으로 세운 관리계획
        의 주기를 의미한다. 이하 같다.)으로 시설물 및 지반
        이상 유무를 확인하여 관리하는 경우
      다. 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


나. 저장시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                         검사방법        검사결과   비 고
      인화성, 발화성 및 산화성 유해화학물질을 저장하는 저
 1)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
      장시설은 각층의 바닥면 보다 높게 하여야 한다.

      건축물의 실내 저장시설은 「건축법」 또는 「위험물안전
 2)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
      관리법」에서 정한 높이 기준을 따른다.

      저장시설의 구조는 유해화학물질의 유출ㆍ누출을 방
 3)   지하기 위하여 저장하는 물질의 종류ㆍ온도ㆍ압력 및 서면검사 후 샘플링확인            적 부
      사용 환경에 따라 적절한 것으로 하여야 한다.
      저장탱크와 건축물 벽과의 사이 및 저장탱크 상호간에
 4)   는 0.5m 이상의 간격을 유지하여야 한다. 다만, 다음 서면검사 후 샘플링확인        적 부
      중 어느 하나에 해당하는 경우에는 간격을 유지한 것
검사내용                        검사방법         검사결과   비 고
      으로 본다.
      가. 설비의 정비 및 보수 시 작업자가 작업할 수 있는
        충분한 공간이 확보된 경우
      나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 실내 저장시설
         로서 부식ㆍ손상ㆍ노후화 여부점검 등의 안전점
         검(다만, 설비 또는 벽과 맞닿는 경우 제외)을 실
         시하고 기록관리하는 경우이거나 다른 법령에 따
         라 실시한 검사 결과 합격한 경우
      저장시설이 저장시설 외의 용도로 사용하는 부분과 물
      리적으로 구획되지 아니한 경우에는 저장시설이 설치
 5)                                      서면검사 후 샘플링확인     적 부
      된 실 전체에 제6조제1호 부터 제6조제3호에 따른 기
      준을 적용하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


다. 배관설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                        검사방법        검사결과   비고
      배관의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 성질 및
      화학적 성분을 가지는 것이어야 한다. 다만, 다음 각 목의
      어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으
      로 본다.
      가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부
        감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터
        록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관
        리 시스템을 구축한 경우
 1)                                        서면검사 후 샘플링확인    적 부
      나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적
        인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험
        등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록
        관리하는 경우
      다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도
        기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우
      라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른
         법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
      배관은 물질을 안전하게 수송할 수 있는 적절한 구조를 가지
      고 있어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는
      경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다.
      가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부
        감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터
        록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관
 2)     리 시스템을 구축한 경우                      서면검사 후 샘플링확인    적 부
      나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적
        인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험
        등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록
        관리하는 경우
      다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도
        기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우
검사내용                        검사방법        검사결과   비고
     라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른
          법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
     배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 강
     도 및 두께를 가지고 있어야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느
     하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본
     다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부
          감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터
          록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관
          리 시스템을 구축한 경우
3)                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적
          인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험
          등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록
          관리하는 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도
          기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우
     라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른
          법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
     배관 또는 그 배관(저장시설 또는 그 배관의 밸브나 콕은
     제외한다) 중 유해화학물질이 접촉하는 부분에 대해서는 유
     해화학물질에 의하여 그 부분이 부식되어 화재ㆍ폭발 또는
4)                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
     누출되는 것을 방지하기 위하여 물질의 종류ㆍ온도ㆍ농도
     등에 따라 부식이 잘 되지 않는 재료를 사용하거나 도장(塗
     裝) 등의 조치를 하여야 한다.
     배관의 덮개ㆍ플랜지ㆍ밸브 및 콕의 접합부는 유해화학물질
     의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합
     면을 서로 밀착시키는 등 확실한 방법으로 하고, 설계압력이
     0.2MPa를 초과하는 배관의 경우에는 용접 접합부 20%에 대
     하여 비파괴시험을 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에
     해당하는 경우에는 비파괴시험을 실시한 것으로 본다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시
          시스템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록 체계 등 공정
          운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축
5)                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
          한 경우
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인
          배관 두께측정계획을 수립하고 수행 결과를 기록 관리
          하는 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기
          반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우
     라) 2015년 1월 1일 이후부터 2017년 12월 21일 이전에
          착공한 시설로서 화학물질관리법 제24조 제2항에 따라
          실시한 검사결과서를 갖춘 경우

     저장시설 및 설비 중 밸브 등 가. 밸브 등에는 그 밸브 등
     의 경우에는 다음의 기준에        의 개폐방향(조작스위
     따라 취급자가 그 밸브 등을       치에 의하여 그 밸브 등
6)                                              샘플링확인       적 부
     적절히 조작할 수 있도록 조       이 설치된 저장설비에
     치하여야 한다.              안전상 중대한 영향을
                           미치는 밸브 등에는 그
검사내용                       검사방법        검사결과   비고
                       밸브 등의 개폐상태를
                       포함한다)을 색채 등으
                       로 표시하여 구분되도
                       록 하여야 한다.

                     나. 밸브 등(조작스위치로
                       개폐하는 것은 제외한
                       다)이 설치된 배관에는
                       그 밸브 등의 가까운 부
                       분에 쉽게 알아볼 수 있       샘플링확인       적 부
                       는 방법으로 그 배관내
                       의 물질의 종류 및 방향
                       이 표시되도록 하여야
                       한다.

                     다. 상시 사용하지 않는 밸
                       브 등은 자물쇠를 채우
                       거나 봉인하는 등의 조
                       치를 하여야 한다. 다만,
                       긴급 시에 사용하는 것        샘플링확인       적 부
                       이거나 일반인의 출입이
                       철저히 통제된 구역의
                       경우에는 그러하지 아니
                       하다.

                     라. 밸브 등을 조작하는 장
                       소에는 밸브 등의 기능
                       및 사용빈도에 따라 그
                                           샘플링확인       적 부
                       밸브 등을 확실히 조작
                       하는 데 필요한 발판과
                       조명도를 확보해야 한다.


                     마. 안전밸브 또는 방출밸브
                       에 설치된 스톱밸브는
                       그 밸브의 수리 등을 위
                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
                       하여 특별히 필요한 때
                       를 제외하고는 항상 완
                       전히 열어 놓아야 한다.


     설계압력이 0.2 MPa 초과하는 배관에 대하여는 그 배관
     에 걸리는 최고사용압력(사용 상태에서 배관에 걸리는
     최고 압력을 말한다. 이하 같다) 또는 설계압력의 1.2배
     이상의 압력으로 내압시험(불연성의 액체 또는 기체를 이
7)                                         서면검사        적 부
     용하여 실시하는 시험을 포함한다)을 실시하여 누출 그
     밖의 이상이 없는 것으로 하여야 한다. 다만, 다음 중 어
     느 하나에 해당하는 경우에는 내압시험을 실시한 것으로
     본다.
검사내용                       검사방법         검사결과   비고


     가) 내압시험 대상인 배관의 일부분을 신규설치·보수 작
       업 등의 이유로 용접 시 해당 배관 용접부의 100%
       가 비파괴시험(방사선투과, 초음파 탐상)에 합격한
       경우의 100%가 비파괴시험(방사선투과, 초음파 탐
       상)에 합격한 경우
     나) 최고사용압력 1MPa 이하의 배관 중 이음매 없는 1
       인치 이하의 배관을 사용압력 이상으로 내압시험을
       실시한 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 주기
       적(검사항목, 시설의 규모 등을 고려하여 사업장 자
       체적으로 세운 관리계획의 주기를 의미한다. 이하
       같다.) 두께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험
       등의 시험실시 결과서를 하나 이상 갖춘 경우
     라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 공급
       차단 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에
       따른 안전관리 시스템을 구축한 경우
     마) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른
       법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우


     배관을 지상에 설치하는 경우에는 풍압ㆍ지반침하 및 온
     도변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하고, 지면에 닿지
     아니하도록 하여야 하며 배관의 외면에 부식방지를 위한
8)                                   서면검사 후 샘플링확인         적 부
     도장을 하여야 한다. 다만, 불변강관 또는 부식의 우려가
     없는 재질의 배관의 경우에는 부식방지를 위한 도장을
     아니할 수 있다.
                      가. 금속성 배관의 외면에는
                         부식방지를 위하여 도장
                         ㆍ코팅 또는 전기방식 서면검사 후 샘플링확인         적 부
                         등의 필요한 조치를 할
                         것
                      나. 배관의 접합부분(용접에
                        의한 접합부 또는 물질
                        의 누출의 우려가 없다
                         고 인정되는 방법에 의
                         하여 접합된 부분을 제
                         외한다)에는 물질의 누
     배관을 지하에 매설하는 경
                         출여부를 점검할 수 있
9)   우에는 다음의 기준에 적합      는 점검구를 설치할 것.
     하게 하여야 한다.          다만, 2014년 12월 31일
                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
                         이전 착공한 배관으로서
                         공정운전조건(온도, 압
                         력, 전류)에 대해 안전 점
                         검 수행 및 기록관리를
                         하는 경우이거나 다른
                         법령에 따라 실시한 검
                         사 결과 합격한 경우에
                         는 점검구를 설치한 것
                         으로 본다.
                      다. 지면에 미치는 중량이         서면검사         적 부