조달관보
               제14838호                                     2001. 6. 29. (금요일)
                하게제어될수있도록한다.                    ○가스압력조절장치
              (3)급수펌프
                                                ○안전밸브
                ○펌프의양정및토출량을보일러최고사용
                                               (8)자동연속블로우장치:보일러 관내부의 관수
                 압력을고려하여정격용량및효율이출력
                                                농축을방지하기위하여보일러의가동시에는
                 될수있도록하여야한다.                    관수의8%를연속적으로배출하여관수의농
                ○부속품은다음과같다.                     도에의한스케일성분이고착되지않는허용
                 -급수밸브, 채크밸브, 스트레너, 공기빼기        범위내로자동조절되도록한다.
                  콕크, 배수용콕크                    (9)수량계
              (4)자동제어장치
                                               (10)부속품
                ○급수, 가스연소, 버너, 송풍기, 압력조정, 착
                                                -주증기밸브
                 화, 미연소 가스배출 등이 전자동으로 되어
                                                -급수밸브
                 야하며이상이있을시는경보및모든기능              -블로우밸브
                 이안전하게차단되어야한다.                  -압력계
                ○다음과같은기능이내장되어야한다.               -수위조절기
                 -정상적인운전표시기능                    -저수위경보장치
                 -저수위경보기능
                                                -검사구
                 -착화실패또는실화되었을때경보기능
                                               〈구매-2001-노통연관식보일러(경유)〉
                 -비정상화염발생시연료차단경보기능
                                            ○보일러조달규격서
                 -위치제어기능                      ·기 종:노통연관식초소형보일러
                 -배기가스(써모스타트)                 ·용 량:1,000kg/hr-4,500kg/hr
                 -불착화차단장치                     ·버 너:경유용
                 -과전류차단장치                   1. 일반사항
                 -과열방지기능
                                              1)적용범위:이 규격은 조달청에서 구매 공급하는
                 -긴급연소차단장치
                                               경유용노통연관식초소형보일러의제조, 설치,
                 -기타작동및기능제어기능
                                               시험, 검사에관하여규정한다.
              (5)전자동연수장치및재생장치                 2)관련법규:보일러는 한국공업규격(KSB6233),
                ○스케일생성을방지하기위하여경수를연수            에너지이용합리화법, 보일러설치 및 제조검사기
                 로처리하도록하며, 수지의재생은전자동           준에적합하도록제작되어야한다.
                 으로한다.                        3)보일러 성능:계약자는 이 규격서에 누락된 사
                ○보일러용량에적합하도록수지량및채수량
                                               항일지라도통상적인사용에서전혀지장이없는
                 을고려하여공급하여야한다.
                                               안전한보일러기능및 성능을발휘하도록하여
              (6)약품주입장치:정량 주입펌프로서 보일러내
                                               야한다.
                에급수되는보급수의PH를조정하고농축된           4)어구해석:보일러의 제조, 설치에 관한 규격 및
                부유물이수관벽에부착되지않도록한다.             도면상불명확한사항은발주자(수요기관)와계
              (7)안전장치                          약자의협의에따른다.
                ○수위조절기
                                              5)사용자재:이규격에의거사용할자재는K.S품
                ○보일러압력조절장치
                                               질이상이어야하며, K.S품이없을때는시중최
                ○화염검지기
                                               상급자재를사용하여야한다. 다만관계기관의
                ○전동기과부하차단장치                    형식승인품이있을때는형식승인품을사용한다.
                ○배기가스써모스타트                    6)안전관리:계약자는보일러현장반입및설치시
                                           19