yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
나. 성능 및 점검항목                                              (5쪽 중 2쪽)

번호                점 검 항 목 (NFSC 107)                    결과
                                                 (양호○, 불량×, 해당없음/)
     소화약제의 저장용기등 (제4조)
     ｏ설치장소 적정(방호구역 외, 온도, 직사광선 및 빗물 침투) 여부
     ｏ표지 설치 여부 및 저장용기실 방화문 구획 여부
     ｏ저장용기 설치장소 표지 설치 여부
     ｏ저장용기 간격 이격(3cm이상) 여부
     ｏ저장용기와 집합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부
1    ｏ저장용기 압력 적정 여부(축압방식의 경우)
     ｏ저장용기 충전비 적정 여부
     ｏ동일 집합관 접속 저장용기, 동일 충전비 적용 여부
     ｏ가압용 가스용기 내 질소가스 사용 및 압력 적정 여부
     ｏ저장용기 개방밸브 자동ㆍ수동 개방 및 안전장치 부착 여부
     ｏ가압식 저장용기 압력조정장치 설치 여부
     ｏ별도 독립방식 적용 적정 여부
     소화약제 (제5조)
     ｏ방호구역 체적별ㆍ방호대상종류별 소화약제 저장량 적정 여부
      (전역방출방식의 경우)
2    ｏ방호공간별ㆍ방호대상종류별 소화약제 저장량 적정 여부
      (국소방출방식의 경우)
     ｏ노즐별 소화약제 저장량 적정 여부(호스릴방식의 경우)
     ｏ소화약제 최대 저장량 적정 여부
     기동장치(제6조)
     ｏ방호구역별 출입구 부근 소화약제 방출표시등 설치 및 작동 여부
     [수동식 기동장치]
     ｏ약제방출 지연 비상스위치 설치 여부
     ｏ방호구역별(전역방출) 또는 방호대상별(국소방출) 기동장치 설치 여부
     ｏ해당 방호구역 출입구부분 등 조작자 쉽게 피난할 수 있는 장소 설치 여부
     ｏ기동장치 조작부 바닥으로부터 설치 높이 적정 여부
     ｏ“할론소화설비 기동장치” 표지 설치 여부
     ｏ전기사용 기동장치 전원표시등 설치 여부
3
     ｏ기동장치 방출용스위치 음향경보장치와 연동 여부
     [자동식 기동장치]
     ｏ감지기 작동과의 연동 여부
     ｏ수동식으로 전환하여 기동가능 여부
     ｏ저장용기 수량에 따른 전자개방밸브 적정설치 및 작동 여부
     ｏ기동용 가스용기의 내압 성능(밸브), 용적, 충전압력 적정 여부
      (가스압력식 기동장치)
     ｏ기동용 가스용기의 안전장치 설치 여부(가스압력식 기동장치)
     ｏ저장용기 개방구조 적정 여부(기계식 기동장치)
                                             210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                             - 59 -
(5쪽 중 3쪽)
                                                             결과
번호                 점 검 항 목 (NFSC 107)
                                                       (양호○, 불량×, 해당없음/)
     제어반 등 (제7조)
     [제어반]
     ｏ수동기동장치 또는 감지기 신호 수신시 음향경보장치 작동, 소화약제
      방출ㆍ지연 및 기타 제어 기능 적정 여부
     ｏ전원표시등 설치 여부
     ｏ제어반 설치 장소 적정(화재ㆍ진동ㆍ충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여부
     ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부
     ｏ수동잠금밸브 개폐여부 확인 표시등 설치 여부
3    [화재표시반]
     ｏ방호구역별 표시등(음향경보장치 조작, 감지기 작동 표시) 및 경보기설치
      및 정상 작동 여부
     ｏ수동식 기동장치 작동표시 표시등 설치 및 정상 작동 여부
     ｏ소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부
     ｏ자동식기동장치 자동ㆍ수동 절환 및 절환표시등 설치 및 정상 작동 여부
     ｏ화재표시반 설치 장소 적정(화재ㆍ진동ㆍ충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여부
     ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부
     ｏ수동잠금밸브 개폐여부 확인 표시등 설치 여부
     배관 (제8조)
     ｏ전용배관 사용 여부
4    ｏ배관 종류, 스케줄 번호 및 방식처리 적정 여부(강관의 경우)
     ｏ배관 종류 및 내압력 적정 여부(동관의 경우)
     ｏ배관 부속 내압성능 적정 여부
     선택밸브 (제9조)
5    ｏ방호구역, 방호대상물 마다 선택밸브 설치 여부
     ｏ선택밸브 담당하는 방호구역, 방호대상물 표시 여부
     분사헤드 (제10조)
     [ ]전역방출방식

     ｏ헤드 설치위치 적정(신속 균일한 확산가능) 여부
     ｏ소화약제 무상 분무 여부(할론 2402 약제의 경우)
     ｏ헤드 방사압력 적정 여부
     ｏ헤드 방사시간 적정 여부
6    ｏ헤드 오리피스 구경 등 적정 여부
     [ ]국소방출방식
     ｏ헤드의 설치장소 적정(가연물 비산) 여부
     ｏ소화약제 무상 분무 여부(할론 2402 약제의 경우)
     ｏ헤드 방사압력 적정 여부
     ｏ헤드 방사시간 적정 여부
     ｏ헤드 오리피스 구경 등 적정 여부
                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                  - 60 -
(5쪽 중 4쪽)
                                                               결과
번호                  점 검 항 목 (NFSC 107)
                                                         (양호○, 불량×, 해당없음/)
     [ ]호스릴방식
     ｏ호스릴소화설비 설치 적정 여부
     ｏ방호대상물과 호스접결구 간 수평거리 적정 여부
     ｏ소화약제 저장용기 개방밸브 수동 개폐 가능 여부
 7
     ｏ호스릴 설치장소별 소화약제 저장용기 설치 여부
     ｏ노즐별 방사량 적정 여부
     ｏ표시등 및 “호스릴할론소화설비” 표지 설치 여부
     ｏ헤드 오리피스 구경 등 적정 여부
     자동식 기동장치의 화재감지기 (제11조)
     ｏ방호구역별 화재감지기 감지에 의한 기동장치 작동 여부
 8   ｏ교차회로 설치 여부
     ｏNFSC 203 제7조제1항 단서 감지기 설치 여부(교차회로 설치 제외)
     ｏ화재감지기별 유효 바닥면적 적정 여부

     음향경보장치 (제12조)
     ｏ기동장치 조작 시(수동식-방출용스위치, 자동식-화재감지기) 경보 여부
     ｏ약제 방사 개시 후 1분 이상 경보 여부
     ｏ방호구역 또는 방호대상물 구획 안에서 유효한 경보 가능 여부
 9
     [방송에 따른 경보장치]
     ｏ증폭기 설치장소 적정(화재시 연소 우려, 유지관리 용이성) 여부
     ｏ방호구역ㆍ방호대상물에서 확성기 간 수평거리 적정 여부
     ｏ제어반 복구스위치 조작 시 경보 지속 여부

     자동폐쇄장치 (제13조)
     ｏ환기장치 자동정지 기능 적정 여부
10
     ｏ개구부 및 통기구 자동폐쇄장치 설치 장소 및 기능 적정 여부
     ｏ자동폐쇄장치 복구장치 위치 및 표지 적정 여부
     설계프로그램 (제15조)
     ｏ설계프로그램 성능인증 여부
11
     ｏ설계도면(완공), 설계프로그램 제품검사 결과서, 시공설비 각각 일치여부
     ｏ제품검사 결과서 첨부(소방산업기술원 발급)
     별도 첨부
12   ｏ비상전원 설치 및 적정설치 여부
     ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역




     ｏ헤드 설치 제외 장소 :
비고
     ※ 제품검사서 첨부



※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
 ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                              - 61 -
다. 방호구역상세서                                                     (5쪽 중 5쪽)

     층                     별

     방 호 구 역 명 칭

         높    이      (m)

     면           적        (㎡)

     체           적        (㎥)

                              창
방호구역
         개 구 부            그밖의 것
구    조
                              문

                         강제급배기

         방       식        강제배기

환기장치                          자연


         폐       쇄        자동정지

         방 식 등            자동폐쇄

    프로그램 방출 시간                (초)

         산출계수

         수정계수

         기본 소화약제량
설비소화
                         개구부면적(㎡)
약 제 량
             개구부
                          개구계수
             가산량
                         소화약제량

         합계 소화약제량

     방 출 소 화 약 제 량

         방 출 용 기 수

    용 기 크 기 (            ㎏/     ℓ)

             주 배 관 직 경

             헤 드 설 치 높 이

배관관계         헤       드    형          식

             헤       드    개          수

             오리피스구경(면적)
                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                         - 62 -
12. 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 성능시험조사표
가. 설치상태개요                                                                                     (5쪽 중 1쪽)

                                       항                     목

설비방식     [ ]전역방출방식                     [ ]국소방출방식                   [ ]호스릴방식

         [ ]FC-3-1-10      [ [ ]HCFC BLEND A      [ ]HCFC-124          [ [ ]HFC-125
약제종류
         [ ]HFC-227ea        [ ]HFC-23    [ ]IG-541     [ ]IG-100        [ ]그 밖의 것 :

         ◦ 설치위치 :                               ◦ 용량/체적 :                 ㎏             ℓ
 저장용기
         ◦ 수  량 :                 개             ◦ 총 약제 저장량 :                            ㎏ (        ㎥)

         전 기 식 ◦ 최다개방 용기 개수 :                           ◦ 전자개방밸브 개수 :

기동장치     가스압력식 ◦ 기동용기 개수 :                              ◦ 최다개방 용기 개수 :

         기 계 식

          설치형태           [ ]제어반 + 화재표시반         [ ]제어반 + 수신기(화재표시반 기능)

제어반등      설치장소           [ ]방재실         [ ]용기저장실 인접실               [ ]그 밖의 장소 :

          기      타       ◦ 수동잠금밸브 : [ ]유        [ ]무    ◦ 배출설비 : [ ]유          [ ]무

방호구역수                    구역

 음향경보    [ ]방송             [ ]사이렌          [ ]경종             [ ]그 밖의 것 :

 표   지   [ ]수동기동장치            [ ]선택밸브의 방호구역                  [ ]방호구역

자동폐쇄장치 [ ]가스압식                [ ]전기식
                        [자동]                                               [수동]
          ◦ 화재감지                                             ◦ 화재 확인
           [ ] 음향경보장치기동                                      ◦ 수동기동장치 조작
           [ ] 화재표시경보                                         [ ] 음향경보장치기동
           [ ] 환기장치정지                                         [ ] 화재표시경보
           [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동                             [ ] 환기장치 정지
 조작시험          (전기식의 경우)                                      [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동
           [ ] 화재경보후 소화약제방출장치                                     (전기식의 경우)
                작동지연시간 :     초                                [ ] 화재경보후 소화약제방출장치
                                                                  작동지연시간 :      초
                                                              [ ] 개구부 등에 대한 자동폐쇄장치 기동
                                                                   (가스압력식의 경우)
                                                              [ ] 소화약제방출표시등 점등

         용    기      [ ] 고압가스안전관리법에 의한 용기검사결과

                     [ ] KSD 3562 이음없는 탄소강관                      ◦ SCH:

                     [ ] KSD 5301 이음없는 동ㆍ동합금강관                    ◦ 내압력 :             MPa
기기등의     배관재질
규  격                 ◦ 배관부속 내압력 : 1차측                  MPa        2차측             MPa

                     ◦ 밸브류 내압력 :                       MPa

         호 스 릴       ◦        개       ◦ 설치위치:                       ◦ 내압력 :             MPa

                                                                              210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                                 - 63 -
나. 성능 및 점검항목                                                       (5쪽 중 2쪽)

번호                   점 검 항 목 (NFSC 107A)                         결과
                                                           (양호○, 불량×, 해당없음/)

     설치제외 (제5조)
1
     ｏ설치제외 장소의 적정 여부

     저장용기 (제6조)
     ｏ설치장소 적정(방호구역 외, 온도, 직사광선 및 빗물 침투) 여부
     ｏ표지 설치 여부 및 저장용기실 방화문 구획 여부
     ｏ저장용기 설치장소 표지 설치 여부
     ｏ저장용기 간격 이격(3cm이상) 여부
     ｏ저장용기와 집합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부
2    ｏ저장용기 충전밀도 적정 여부
     ｏ저장용기 충전압력 적정 여부
     ｏ저장용기 관련 정보 표시(약제명, 자체중량, 총중량, 충전일시, 충전압력, 약제체적) 여부
     ｏ동일 집합관 접속 저장용기, 동일 내용적ㆍ충전량ㆍ충전압력 사용 여부
     ｏ저장용기 충전량 및 충전압력 확인 장치 소화약제 적합 여부
     ｏ저장용기 손실량 적정 여부
     ｏ별도 독립방식 적용 적정 여부(설계기준 값 이상)

     소화약제량의 산정 (제7조)
     ｏ방호구역 체적별ㆍ방호대상종류별 소화약제 저장량 적정 여부
3
     ｏ사람이 상주하는 장소, 최대허용설계농도 초과 여부
     ｏ소화약제 최대 저장량 적정 여부

     기동장치 (제8조)
     ｏ방호구역별 출입구 부근 소화약제 방출표시등 설치 및 작동 여부
     [수동식 기동장치]
     ｏ약제방출 지연 비상스위치 설치 여부
     ｏ방호구역별 설치 여부
     ｏ해당 방호구역 출입구부분 등 조작자 쉽게 피난할 수 있는 장소 설치 여부
     ｏ기동장치 조작부 바닥으로부터 설치 높이 적정 여부
4
     ｏ“할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 기동장치” 표지 설치 여부
     ｏ전기사용 기동장치 전원표시등 설치 여부
     ｏ기동장치 방출용스위치 음향경보장치와 연동 여부
     ｏ5kg이하 힘으로 기동가능 구조 여부
     [자동식 기동장치]
     ｏ감지기 작동과의 연동 여부
     ｏ자동 및 수동기동 가능 여부

     제어반등 (제9조)
     [제어반]
     ｏ수동기동장치 또는 감지기 신호 수신 시 음향경보장치 작동, 소화약제
5     방출ㆍ지연 및 기타 제어 기능 적정 여부
     ｏ전원표시등 설치 여부
     ｏ제어반 설치 장소 적정(화재ㆍ진동ㆍ충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여부
     ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부
                                                      210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                     - 64 -
(5쪽 중 3쪽)

번호                 점 검 항 목 (NFSC 107A)                      결과
                                                      (양호○, 불량×, 해당없음/)
     [화재표시반]
     ｏ방호구역별 표시등(음향경보장치 조작, 감지기 작동 표시) 및 경보기설
      치 및 정상 작동 여부
     ｏ수동식 기동장치 작동표시 표시등 설치 및 정상 작동 여부
6    ｏ소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부
     ｏ자동식기동장치 자동ㆍ수동 절환 및 절환표시등 설치 및 정상 작동 여부
     ｏ화재표시반 설치 장소 적정(화재ㆍ진동ㆍ충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여
      부
     ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부
     배관 (제10조)
     ｏ전용배관 사용 여부
     ｏ배관, 배관부속 및 밸브류 내압 적정 여부
     ｏ배관 종류 및 방식처리 적정 여부(강관의 경우)
7    ｏ배관 종류 적정 여부(동관의 경우)
     ｏ배관 두께 적정 여부
     ｏ배관부속 및 밸브류 강도, 내식성 적정 여부
     ｏ배관부속 및 밸브류 접속방식 적정 여부
     ｏ배관 구경 적정 여부
     분사헤드 (제11조)
     ｏ헤드 설치 제외 적정 여부
     ｏ헤드 설치높이 적정 여부
8    ｏ헤드 설치 개수 적정 여부
     ｏ헤드 부식방지조치 및 오리피스 크기, 제조일자, 제조업체 표시 여부
     ｏ헤드 방출률 및 방출압력 적정 여부
     ｏ헤드 오리피스 면적 적정 여부
     선택밸브 (제12조)
9    ｏ방호구역 마다 선택밸브 설치 여부
     ｏ선택밸브 담당하는 방호구역 표시여부
     자동식 기동장치의 화재감지기 (제13조)
     ｏ방호구역별 화재감지기 감지에 의한 기동장치 작동 여부
10   ｏ교차회로 설치 여부
     ｏNFSC 203 제7조제1항 단서 감지기 설치 여부(교차회로 설치 제외)
     ｏ화재감지기별 유효 바닥면적 적정 여부
     음향경보장치 (제14조)
     ｏ기동장치 조작 시(수동식-방출용스위치, 자동식-화재감지기) 경보 여부
     ｏ약제 방사 개시 후 1분 이상 경보 여부
     ｏ방호구역 또는 방호대상물 구획 안에서 유효한 경보 가능 여부
11
     [방송에 따른 경보장치]
     ｏ증폭기 설치장소 적정(화재시 연소 우려, 유지관리 용이성) 여부
     ｏ방호구역ㆍ방호대상물에서 확성기 간 수평거리 적정 여부
     ｏ제어반 복구스위치 조작 시 경보 지속 여부
                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                             - 65 -
(5쪽 중 4쪽)

번호                    점 검 항 목 (NFSC 107A)                           결과
                                                              (양호○, 불량×, 해당없음/)

     자동폐쇄장치 (제15조)
     ｏ환기장치 소화약제 방사 전 정지 여부
12
     ｏ개구부 및 통기구 자동폐쇄장치 설치 장소 및 기능 적정 여부
     ｏ자동폐쇄장치 복구장치 위치 및 표지 적정 여부

     과압배출구 (제17조)
13
     ｏ과압배출구 설치 적정 여부

     설계프로그램 (제18조)
     ｏ설계프로그램 성능인증 여부
14
     ｏ설계도면(완공), 설계프로그램 제품검사 결과서, 시공설비 각각 일치여부
     ｏ제품검사 결과서 첨부(소방산업기술원 발급)

     별도 첨부
15   ｏ비상전원설비 성능시험조사표
     ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역




     ｏ헤드 설치 제외 장소 :
     ※ 선택변 형식번호는 가장 많이 사용된 구경 1개 기재, 제품검사서 첨부
비고




※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
  ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                       210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                 - 66 -
다. 방호구역상세서                                                        (5쪽 중 5쪽)

     층                        별

     방 호 구 역 명 칭

         높    이        (m)

     면            적          (㎡)

     체            적          (㎥)

             압력 배                  벽
          출구크기                     천장
방호구역
                                   창
구   조
          개 구 부              그밖의 것

                                   문

                             강제급배기

          방           식       강제배기

환기장치                               자연

          폐        쇄          자동정지
          방 식 등               자동폐쇄

    프로그램 방출 시간(초)

          소화농도

          설계농도

          필요소화약제량
설비소화
          방출소화약제량
약 제 량
                      사람 상주 여부
             인명
                      최대허용설계농도
             안전
                      방사후 농도

용기 크기 (       ㎏/       ℓ)(     ㎥/ ℓ)

        방 출 용 기 수

    용 기 크 기 (             ㎏/       ℓ)

              주 배 관 직 경

              헤 드 설 치 높 이

배관관계          헤       드       형         식

              헤       드       개         수

              오리피스구경(면적)
                                                     210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                            - 67 -
13. 분말소화설비 성능시험조사표
가. 설치상태개요                                                                                      (5쪽 중 1쪽)

                                       항                       목

 설비방식         [ ]전역방출방식             [ ]국소방출방식                  [ ]호스릴방식

 약제종류         [ ]제1종분말              [ ]제2종분말                [ ]제3종분말                 [ ]제4종분말

 저장방식         [ ]축압식   [ ]가압식

              ㅇ 설치위치 :                                         ㅇ 약제량 :              ㎏
저장용기실
              ㅇ 설치개수 :          형          개/          형           개

               전 기     식   ◦ 최다개방 용기 개수 :                       ◦ 전자개방밸브 개수 :

 기동장치          가스압력식       ◦ 기동용기 개수 :                          ◦ 최다개방 용기 개수 :

               기 계 식

                설치형태        [ ]제어반 + 화재표시반             [ ]제어반 + 수신기(화재표시반 기능)
    제어반
                설치장소        [ ]방재실              [ ]용기저장실 인접실                [ ]그 밖의 장소 :

방호구역수                      구역

음 향 경 보 [ ]방송              [ ]사이렌           [ ]경종              [ ]그 밖의 것 :

 표    시       [ ]수동기동장치표시              [ ]선택밸브의 방호구역 등 표시                           [ ]방호구역표시

자동폐쇄장치 [ ]가스압식                  [ ]전기식
                                [자동]                                              [수동]
              ◦ 화재감지                                        ◦ 화재 확인
                [ ] 음향경보장치기동                                 ◦ 수동기동장치 조작
                [ ] 화재표시경보                                    [ ] 음향경보장치기동
                [ ] 환기장치정지                                    [ ] 화재표시경보
                [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동                        [ ] 환기장치 정지
 조작시험               (전기식의 경우)                                 [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동
                [ ] 화재경보후 소화약제방출장치                                (전기식의 경우)
                    작동지연시간 :    초                             [ ] 화재경보후 소화약제방출장치
                                                                  작동지연시간 :     초
                                                              [ ] 개구부 등에 대한 자동폐쇄장치 기동
                                                                   (가스압력식의 경우)
                                                              [ ] 소화약제방출표시등 점등
                용      기    [ ] 고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과

                            [ ] KSD 3507        [ ] KSD 3562             ◦ SCH:

                            [ ] KSD 5301                                 ◦ 내압력 :         MPa
기 기 등 의         배관재질
                            ◦ 배관부속 내압력 : 1차측                       MPa       2차측            MPa
규         격
                            ◦ 밸브류 내압력 :                         MPa

                호 스 릴       ◦          개    ◦ 설치위치:                               ◦ 내압력 :         MPa
                                                                              210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                                   - 68 -
나. 성능 및 점검항목                                              (5쪽 중 2쪽)

번호                점 검 항 목 (NFSC 108)                    결과
                                                 (양호○, 불량×, 해당없음/)
     저장용기 (제4조)
     ｏ설치장소 적정(방호구역 외, 온도, 직사광선 및 빗물 침투) 여부
     ｏ저장용기실 방화문 구획 여부
     ｏ저장용기 설치장소 표지 설치 여부
     ｏ저장용기 간격 이격(3cm이상) 여부
     ｏ저장용기와 집합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부
1
     ｏ저장용기 내용적 적정 여부
     ｏ저장용기 안전밸브 설치 적정 여부
     ｏ저장용기 정압작동장치 설치 적정 여부
     ｏ저장용기 충전비 적정 여부
     ｏ저장용기 청소장치 설치 여부
     ｏ저장용기 지시압력게 설치 여부(축압식)
     가압용가스용기 (제5조)
     ｏ가압용 가스용기 저장용기 접속 여부
     ｏ가압용 가스용기 전자개방밸브 부착 적정 여부
2    ｏ가압용 가스용기 압력조정기 설치 적정 여부
     ｏ가압용 또는 축압용 가스 종류 적정 여부
     ｏ가압용 또는 축압용 가스량 적정 여부
     ｏ배관 청소용 가스 별도 용기 저장 여부
     소화약제 (제6조)
     ｏ소화약제 종류 적정 여부
     ｏ제3종문말 소화약제 사용 여부(차고 또는 주차장)
     ｏ방호구역 체적별ㆍ방호대상종류별 소화약제 저장량 적정 여부
3     (전역방출방식의 경우)
     ｏ방호공간별ㆍ방호대상종류별 소화약제 저장량 적정 여부
      (국소방출방식의 경우)
     ｏ노즐별 소화약제 저장량 적정 여부(호스릴방식의 경우)
     ｏ소화약제 최대 저장량 적정 여부
     기동장치 (제7조)
     ｏ방호구역별 출입구 부근 소화약제 방출표시등 설치 및 작동 여부
     [수동식 기동장치]
     ｏ약제방출 지연 비상스위치 설치 여부
     ｏ방호구역별(전역방출) 또는 방호대상별(국소방출) 기동장치 설치 여부
4    ｏ해당 방호구역 출입구부분 등 조작자 쉽게 피난할 수 있는 장소 설치
     여부
     ｏ기동장치 조작부 바닥으로부터 설치 높이 적정 여부
     ｏ“분말소화설비 기동장치” 표지 설치 여부
     ｏ전기사용 기동장치 전원표시등 설치 여부
     ｏ기동장치 방출용스위치 음향경보장치와 연동 여부
                                             210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                 - 69 -
(5쪽 중 3쪽)
                                                             결과
번호                 점 검 항 목 (NFSC 108)
                                                       (양호○, 불량×, 해당없음/)
     [자동식 기동장치]
     ｏ감지기 작동과의 연동 여부
     ｏ수동식으로 전환하여 기동가능 여부
     ｏ저장용기 수량에 따른 전자개방밸브 적정설치 및 작동 여부
4
     ｏ기동용 가스용기의 내압 성능(밸브), 용적, 충전압력, 충전비 적정 여부
      (가스압력식 기동장치)
     ｏ기동용 가스용기의 안전장치 설치 여부(가스압력식 기동장치)
     ｏ저장용기 개방구조 적정 여부(기계식 기동장치)
     제어반등 (제8조)
     [제어반]
     ｏ수동기동장치 또는 감지기 신호 수신 시 음향경보장치 작동, 소화약제
      방출ㆍ지연 및 기타 제어 기능 적정 여부
     ｏ전원표시등 설치 여부
     ｏ제어반 설치 장소 적정(화재ㆍ진동ㆍ충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여부
     ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부
5    [화재표시반]
     ｏ방호구역별 표시등(음향경보장치 조작, 감지기 작동 표시) 및 경보기설치
      및 정상 작동 여부
     ｏ수동식 기동장치 작동표시 표시등 설치 및 정상 작동 여부
     ｏ소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부
     ｏ자동식기동장치 자동ㆍ수동 절환 및 절환표시등 설치 및 정상 작동 여부
     ｏ화재표시반 설치 장소 적정(화재ㆍ진동ㆍ충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여부
     ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부
     배관 (제9조)
     ｏ배관 청소장치 설치 여부
     ｏ전용배관 사용 여부
     ｏ배관 종류, 스케줄 번호 및 방식처리 적정 여부(강관의 경우)
6    ｏ배관 종류, 스케줄 번호 및 방식처리 적정 여부(축압식설비 강관의 경우)
     ｏ배관 종류 및 내압력 적정 여부(동관의 경우)
     ｏ밸브류 개폐위치 또는 방향 표시형 설치 여부
     ｏ배관 부속 및 밸브류 배관과 동등 이상 강도 및 내식성 충족 여부
     ｏ분기배관 제품검사 합격 여부
     선택밸브 (제10조)
7    ｏ방호구역, 방호대상물 마다 선택밸브 설치 여부
     ｏ선택밸브 담당하는 방호구역, 방호대상물 표시 여부
     분사헤드 (제11조)
     [ ]전역방출방식
     ｏ헤드 설치위치 적정(신속 균일한 확산가능) 여부
8    ｏ헤드 방사시간 적정 여부

     [ ]국소방출방식
     ｏ헤드의 설치장소 적정(가연물 비산) 여부
     ｏ헤드 방사시간 적정 여부
                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                  - 70 -
(5쪽 중 4쪽)

번호                  점 검 항 목 (NFSC 108)                         결과
                                                        (양호○, 불량×, 해당없음/)
     [ ]호스릴방식
     ｏ호스릴소화설비 설치 조건 충족 여부
     ｏ방호대상물과 호스접결구 간 수평거리 적정 여부
 8   ｏ소화약제저장용기 개방밸브 수동 개폐 가능 여부
     ｏ호스릴 설치장소별 소화약제 저장용기 설치 여부
     ｏ노즐별 방사량 적정 여부
     ｏ표시등 및 “분말소화설비”표지 설치 여부
     자동식 기동장치의 화재감지기 (제12조)
     ｏ방호구역별 화재감지기 감지에 의한 기동장치 작동 여부
 9   ｏ교차회로 설치 여부
     ｏNFSC 203 제7조제1항 단서 감지기 설치 여부(교차회로 설치 제외)
     ｏ화재감지기별 유효 바닥면적 적정 여부
     음향경보장치 (제13조)
     ｏ기동장치 조작 시(수동식-방출용스위치, 자동식-화재감지기) 경보 여부
     ｏ약제 방사 개시 후 1분 이상 경보 여부
     ｏ방호구역 또는 방호대상물 구획 안에서 유효한 경보 가능 여부
10
     [방송에 따른 경보장치]
     ｏ증폭기 설치장소 적정(화재시 연소 우려, 유지관리 용이성) 여부
     ｏ방호구역ㆍ방호대상물에서 확성기 간 수평거리 적정 여부
     ｏ제어반 복구스위치 조작 시 경보 지속 여부
     자동폐쇄장치 (제14조)
     ｏ환기장치 자동정지 기능 적정 여부
11
     ｏ개구부 및 통기구 자동폐쇄장치 설치 장소 및 기능 적정 여부
     ｏ자동폐쇄장치 복구장치 위치 및 표지 적정 여부
     별도 첨부
12   ｏ비상전원설비 성능시험조사표
     ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역




비고




※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
 ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                    210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                              - 71 -
다. 방호구역상세서                                                   (5쪽 중 5쪽)

     층                    별

     방 호 구 역 명 칭

     층   높        이       (m)

     면           적       (㎡)

     체           적       (㎥)
                               벽
         칸 막 이
                              천장
방호구역
                               창
구    조
         개 구 부            그밖의 것

                               문

                         강제급배기

         방        식       강제배기

환기장치                          자연

         폐       쇄        자동정지

         방 식 등            자동폐쇄

    방    출 시         간 (초)

                     산출계수

                     수정계수

             기본소화약제량
설비소화
                         개구부면적(㎡)
약 제 량    개구부증
                          개구계수
             가량
                         소화약제량

             합계소화약제량

    방 출 소 화 약 제 량

    방 출 용 기 수 (㎏/개)

    용 기 크 기 (            ㎏/     ℓ)
             주 배 관 직 경

             말 단         부 직 경

배관관계         헤       드    형        식

             헤       드    개        수

             오리피스구경(면적)
                                                210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                       - 72 -
나. 성능 및 점검항목                                             (4쪽 중 2쪽)

번호                점 검 항 목 (NFSC 109)                   결과
                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)


     수 원 (제4조)
 1
     ｏ수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)


     수 조 (제4조)
     ｏ점검 편의성 확보 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ수위계 설치 또는 수위확인 가능 여부
     ｏ수조외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
 2   ｏ실내설치 시 조명설비 설치 및 적정조도 확보 여부
     ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부
     ｏ“옥외소화전설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치 상태
     ｏ다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지 설치 여부
     ｏ수조-수직배관 접속부분 “옥외소화전설비용 배관” 표지 설치 여부
     ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브, 흡수구, 급수구의 설치 위치


     가압송수장치 (제5조)
     [ ]펌프방식
     ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근ㆍ점검 편의성, 화재ㆍ침수 등 피해 우려)
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ옥외소화전 방수압력 적정 여부
     ｏ감압장치 설치 여부(방수압력 0.7MPa 초과 조건)
     ｏ옥외소화전 방수량 적정 여부
     ｏ펌프 정격토출량 적정 여부(겸용설비 포함)
     ｏ다른 소화설비와 겸용 펌프 성능 확보 가능 여부
     ｏ펌프 흡입측 연성계ㆍ진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부
     ｏ주펌프 측에 성능시험 배관 및 순환 배관 설치 여부(충압펌프 제외)
     ｏ기동용수압개폐장치 설치 적정 여부
 3   - 압력챔버 용적 적정 여부 및 기동압력 설정 적정 여부
     - 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
     ｏ기동스위치 설치 적정 여부(ON/OFF 방식)
     ｏ물올림장치 설치 여부
     - 전용탱크, 유효수량, 배관구경, 자동급수 적정 설치 여부
     ｏ내연기관 방식 기동장치 또는 원격조작 가능 여부
     - 상시 충전 축전지설비 설치 및 내연기관 연료확보 여부
     ｏ가압송수장치의 “옥외소화전펌프” 표지 설치 여부 또는 가압송수장치
      다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부
     ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부(충압펌프 제외)
     [ ]고가수조방식
     ｏ자연낙차수두 적정 여부
     ｏ부속장치(수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ오버플로우관ㆍ맨홀) 설치 여부

                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                  - 74 -
(4쪽 중 3쪽)
                                                          결과
번호                  점 검 항 목 (NFSC 109)
                                                   (양호○, 불량×, 해당없음/)

     [ ]압력수조방식
     ｏ압력수조의 압력 적정 여부
     ｏ부속장치(수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압력계ㆍ안전장치ㆍ
      자동식공기압축기) 설치 여부
3
     [ ]가압수조방식
     ｏ방수량 및 방수압 적정(20분 이상 유지) 여부
     ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
     ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부

     배관 등 (제6조)
     ｏ호스접결구 높이 및 각 부분으로부터 호스접결구까지의 수평거리 적정 여부
     ｏ호스 구경 적정 여부
     ｏ배관의 재질 적정 여부
     ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부
     ｏ겸용 급수배관 성능 적정 여부(자동 송수 차단 등)
     ｏ급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 여부
     ｏ흡입측 배관의 공기고임 방지 구조 및 여과장치 설치 여부
4
     ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능
     - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부
     - 유량측정장치 설치 위치
     - 유량측정장치 측정 성능 적정 여부
     ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치)
     ｏ분기배관 성능인증 적합 여부


     소화전함 등 (제7조)
     ｏ소화전함 설치 위치 및 수량 적정 여부
     ｏ소화전함 성능인증 적합 여부
     ｏ소화전함 개방 용이성 확보 여부
5
     ｏ“옥외소화전” 표지 설치 여부
     ｏ옥외소화전함 내 소방호스, 관창, 옥외소화전개방 장치 비치 여부
     ｏ호스의 접결상태, 구경, 방수거리 적정 여부
     ｏ표시등(위치표시등 및 기동표시등) 설치 적정(설치위치, 성능인증 적합) 여부
     전원 (제8조)
6
     ｏ대상물 수전방식에 따른 상용전원회로 배선 적정 여부
     제어반 (제9조)
     [공통사항]
     ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부
7
     ｏ제어반 설치장소(화재ㆍ침수 피해 방지) 적정 여부
     ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외)
     ｏ겸용 감시ㆍ동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)
                                              210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                  - 75 -