yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
(7쪽 중 3쪽))

번호                점 검 항 목 (NFSC 103A)                  결과
                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)
     [ ]고가수조방식
     ｏ자연낙차수두 적정 여부
     ｏ부속장치(수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ오버플로우관ㆍ맨홀) 설치 여부
     [ ]압력수조방식
     ｏ압력수조의 압력 적정 여부
     ｏ부속장치(수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압력계ㆍ안전장치
      ㆍ자동식공기압축기) 설치 여부
3
     [ ]가압수조방식
     ｏ방수량 및 방수압 적정(10분 또는 20분 이상 유지) 여부
     ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
     ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부
     [기타]
     ｏ캐비닛형 간이스프링클러설비 성능인증 적합 여부
     ｏ특정소방대상물의 종류에 따른 적정 가압송수장치 설치 여부
     방호구역 및 유수검지장치 (제6조)
     ｏ방호구역의 바닥면적 적정 여부
     ｏ방호구역내 유수검지장치 적정 여부
     ｏ방호구역 선정 적정(1개 층 1개) 여부
4    ｏ유수검지장치 설치 적정 여부
     - 수량, 설치 위치, ‘유수검지장치실’ 출입문 표지 적정 여부
     ｏ간이헤드 공급수 유수검지장치 통과 여부
     ｏ자연낙차 압력수가 흐르는 배관상 유수검지장치 설치 높이 적정 여부
     ｏ주차장에 설치된 스프링클러 방식 적정(습식 외의 방식) 여부
     제어반 (제7조)
     [ ]상수도직결방식 이외
     [공통사항]
     ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부
     ｏ제어반 설치장소(화재ㆍ침수 피해 방지) 적정 여부
     ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외)
     ｏ겸용 감시ㆍ동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)
5    [감시제어반]
     ｏ펌프 작동여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부
     ｏ펌프별 자동ㆍ수동 전환스위치 정상 작동 여부
     ｏ펌프별 수동기동 및 수동중단 기능 정상 작동 여부
     ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
     ｏ수조ㆍ물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부
     ｏ각 확인회로별 도통시험 및 작동시험 정상 작동 여부
     ｏ예비전원 확보 유무 및 적합여부 시험 가능 여부
                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                 - 23 -
(7쪽 중 4쪽)

번호                점 검 항 목 (NFSC 103A)                  결과
                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)
     ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치 시 제외)
     - 다른 부분과 방화구획 적정 여부
     - 설치 위치(층) 적정 여부
     - 비상조명등 및 급ㆍ배기설비 설치 적정 여부
     - 무선기기 접속단자 설치 적정 여부
     - 바닥면적 적정 확보 여부
     ｏ기계ㆍ기구 또는 시설 등 제어 및 감시 설비외 설치 여부
     ｏ유수검지장치ㆍ일제개방밸브 작동 시 표시 및 경보 정상작동 여부
     ｏ일제개방밸브 수동조작스위치 설치 여부
     ｏ일제개방밸브 사용 설비 화재감지기 회로별 화재표시 적정 여부
     ｏ도통시험 및 작동시험
     - 기동용수압개폐장치의 압력스위치 회로 작동 여부
     - 수조 및 물올림탱크의 저수위감시 회로 작동 여부
5
     - 유수검지장치 또는 일제개방밸브의 압력스위치 회로 작동 여부
     - 일제개방밸브를 사용하는 설비의 화재감지기 회로 작동 여부
     - 개폐밸브 폐쇄상태 확인 회로 작동 여부
     ｏ감시제어반과 수신기 간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우)
     [동력제어반]
     ｏ“간이스프링클러설비용 동력제어반” 표지 설치 여부
     ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부
     [자가발전설비 제어반의 제어장치]
     ｏ비영리 공인기관의 시험 필한 장치 설치 여부
     ｏ소방전원보존형 발전기 제어장치 설치 적정 여부
     [ ]상수도직결방식
     ｏ개폐밸브 및 유수검지장치 작동상태 확인 가능 여부
     ｏ예비전원 확보 및 적합여부 시험 가능 여부
     배관 및 밸브 (제8조)
     ｏ배관과 배관이음쇠의 재질, 인증품 사용, 설치방식 등 적정 여부
     ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부
     ｏ겸용 급수배관 성능 적정 여부(자동 송수 차단 등)
     ｏ급수배관
     - 전용설치 여부
6
     - 상수도직결형 수도배관 구경 및 급수차단장치 적정 여부
     - 상수도직결형 배관연결 부속품 물고임 방지 조치 적정 여부
     - 개폐표시형 밸브 설치 적정 여부
     - 배관구경 적정 여부
     ｏ흡입측 배관의 공기고임 방지 구조 및 여과장치 설치 여부
     ｏ연결송수관설비와 겸용시 배관구경 설치 적정 여부
                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                 - 24 -
(7쪽 중 5쪽)

번호                점 검 항 목 (NFSC 103A)                 결과
                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)




     ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능
       - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부
       - 유량측정장치 설치 위치
       - 유량측정장치 측정 성능 적정 여부
     ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ가지배관 배열방식 적정 여부(토너먼트 방식 제외)
     ｏ가지배관에 설치 헤드 수량의 적정 여부
     ｏ신축배관 성능인증 적합 및 설치길이 적정 여부
     ｏ하향식 헤드 가지배관 분기 적정 여부
     ｏ준비작동식 유수검지장치 2차측 배관 부대설비
       - 개폐표시형밸브 설치 여부
       - 수직배수배관 연결 및 개폐밸브 설치 적정 여부
       - 자동배수장치 및 압력스위치 설치 적정 여부
       - 압력스위치 수신부에서 개방여부 확인 가능 여부
     ｏ시험장치
6
      - 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관에 끝에 설치 여부
      - 시험장치 배관구경 적정 여부
      - 개방형헤드 설치 적정 여부
      - 시험 중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 않는 구조로 설치 여부
     ｏ가지배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ교차배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ수평주행배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ급수배관 개폐밸브 작동표시스위치 설치
      - 급수개폐밸브 잠금상태 감시제어반 또는 수신기 표시, 경보 가능 여부
      - 탬퍼스위치 감시제어반 또는 수신기에서 동작 유무확인 가능 여부
      - 탬퍼스위치 배선 동작시험, 도통시험 가능 여부
      - 급수개폐밸브 작동표시스위치 전기배선 적정 설치 여부
     ｏ배관 수평 설치 여부(간이스프링클러설비)
     ｏ간이스프링클러설비 배관 및 밸브 등의 순서의 적정 시공 여부
     ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치)
     ｏ분기배관 성능인증 적합 여부




     간이헤드 (제9조)
     ｏ폐쇄형 간이헤드 사용 여부
     ｏ간이헤드 설치장소 공칭작동온도 적정 여부
     ｏ간이헤드 부착면 및 수평거리 적정 여부
     ｏ간이헤드 디플렉터와 천장 또는 반자까지 거리의 적정 여부
7
     ｏ간이헤드 살수장애 여부
     ｏ간이헤드의 반사판 중심과 보의 수평거리 적정 여부
     ｏ상향식 헤드 아래에 설치된 하향식 헤드의 차폐판 설치 여부
     ｏ간이헤드 설치제외 적정 여부
     ｏ주차장에 표준반응형 스프링클러헤드 설치 적정 여부

                                           210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                            - 25 -
(7쪽 중 6쪽)
                                                          결과
번호                 점 검 항 목 (NFSC 103A)
                                                   (양호○, 불량×, 해당없음/)

     음향장치 및 기동장치 (제10조)
     ｏ습식유수검지장치 사용 설비 헤드 개방시 음향장치 작동 여부
     ｏ음향장치 설치 담당구역 및 수평거리 적정 여부
     ｏ음향장치의 종류, 음색, 성능 적정 여부
     ｏ주 음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부
     ｏ경보방식에 따른 경보 적정 여부
8    ｏ음향장치의 구조 및 성능 적정 여부
     [펌프 작동]
     ｏ습식유수검지장치 사용설비는 동 장치의 발신, 기동용수압개폐장치 작동
      또는 혼용에 의한 작동 접합 여부
     ｏ준비작동식유수검지장치 사용설비는 화재감지기의 화재감지, 기동용수압
      개폐장치 작동 또는 혼용에 의한 작동 적합 여부
     ｏ유수검지장치의 배선 성능 적정 여부


     송수구 (제11조)
     ｏ설치장소 적정 여부(소방차 쉽게 접근, 잘 보이는 곳 장소 설치 등)
     ｏ개폐밸브 설치 장소 적정 여부
     ｏ송수구 구경 및 형태, 송수배관의 안지름의 적정 여부
9
     ｏ지면으로부터 설치 높이 적정 여부
     ｏ자동배수밸브(또는 배수공)ㆍ체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부
     ｏ송수구 마개 설치 여부
     ｏ소방시설 별 송수구 적정 구분 표시 여부


     별도 첨부
10   ｏ비상전원설비 성능시험조사표
     ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역


     수압시험
     ｏ가압송수장치 및 부속장치(밸브류ㆍ배관ㆍ배관부속류ㆍ압력챔버)의 수
      압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과
     ｏ옥외연결송수구 연결배관의 수압시험결과
     ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과
11
     ※ 수압시험은 1.4MPa의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 배관의
      가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관ㆍ배관부속류ㆍ밸브류ㆍ각
      종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우 상
      용수압이 1.05MPa이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에
      0.35MPa을 더한 값)
                                               210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                  - 26 -
(7쪽 중 7쪽)

번호                                점 검 항 목 (NFSC 103A)
     ※펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)
                       주펌프                   예비펌프
      구분         토출량     토출압            토출량     토출압                 적 정 여 부
                 (ℓ/min)  (MPa)         (ℓ/min) (MPa)
     체절운전                                                     체절운전 시 토출압은 정격토출압의
                                                              140% 이하일 것( )
     정격운전                                                     정격운전 시 토출량과 토출압이
12   (100%)                                                   규정치 이상일 것( )
     정격유량의                                                    정격토출량 150%에서 토출압이
     150% 운전                                                  정격토출압의 65% 이상일 것( )
     ○설정압력:     MPa
     ○주펌프 기동:         MPa   ○예비펌프 기동:      MPa     ○충압펌프 기동:      MPa ○충압펌프 정지: MPa
     ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [           ]기타(            )
     ※ 릴리프밸브 작동 압력 :              MPa




비고 ｏ간이헤드 설치제외 장소 :




※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
   구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                                    210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                                 - 27 -
나. 성능 및 점검항목                                                (6쪽 중 2쪽)

번호                점 검 항 목 (NFSC 103B)                     결과
                                                    (양호○, 불량×, 해당없음/)
     설치장소의 구조 (제4조)
 1   ｏ설비 설치장소의 구조(층고, 내화구조, 방화구획, 천장 기울기, 천장 자
      재 돌출부 길이, 보 간격, 선반 물 침투구조) 적정 여부
     수원 (제5조)
     ｏ주된수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)
 2
     ｏ보조수원(옥상수원)의 유효수량 적정 여부
     ｏ보조수원(옥상) 설치제외 사항 적정 여부
     수조 (제5조)
     ｏ점검 편의성 확보 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ수위계 설치 또는 수위확인 가능 여부
     ｏ수조외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
 3   ｏ실내설치 시 조명설비 설치 및 적정조도 확보 여부
     ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부
     ｏ“화재조기진압용 스프링클러설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치 상태
     ｏ다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지 설치 여부
     ｏ수조-수직배관 접속부분 “화재조기진압용 스프링클러설비용 배관” 표지 설치 여부
     ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브, 흡수구, 급수구의 설치 위치
     가압송수장치 (제6조)
     [ ]펌프방식
     ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근ㆍ점검 편의성, 화재ㆍ침수 등 피해 우려)
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ헤드선단 압력 적정 여부
     ｏ방사량 적정 여부
     ｏ펌프 정격토출량 적정 여부(겸용설비 포함)
     ｏ다른 소화설비와 겸용 펌프 성능 확보 가능 여부
     ｏ펌프 흡입측 연성계ㆍ진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부
     ｏ주펌프 측에 성능시험 배관 및 순환 배관 설치 여부(충압펌프 제외)
     ｏ기동용수압개폐장치 설치 적정 여부
 4   - 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
     - 압력챔버 용적 적정 여부 및 기동압력 설정 적정 여부
     ｏ물올림장치 설치 여부
     - 전용탱크, 유효수량, 배관구경, 자동급수 적정 설치 여부
     ｏ내연기관 방식 기동장치 또는 원격조작 가능 여부
     - 상시 충전 축전지설비 설치 및 내연기관 연료 확보 여부
     ｏ가압송수장치의 “화재조기진압용 스프링클러펌프” 표지 설치 여부 또는
      가압송수장치 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부
     ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부(충압펌프 제외)
     [ ]고가수조방식
     ｏ자연낙차수두 적정 여부
     ｏ부속장치(수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ오버플로우관ㆍ맨홀) 설치 여부
                                               210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                 - 29 -
(6쪽 중 3쪽)

번호                점 검 항 목 (NFSC 103B)                   결과
                                                  (양호○, 불량×, 해당없음/)
     [ ]압력수조방식
     ｏ압력수조의 압력 적정 여부
     ｏ부속장치(수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압력계ㆍ안전장치
      ㆍ자동식공기압축기) 설치 여부
4
     [ ]가압수조방식
     ｏ방수량 및 방수압 적정(20분 이상 유지) 여부
     ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
     ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부
     방호구역ㆍ유수검지장치 (제7조)
     ｏ방호구역의 바닥면적 적정 여부
     ｏ유수검지장치 설치 적정(수량, 접근ㆍ점검 편의성, 높이) 여부
5    ｏ방호구역 선정 적정(1개 층 1개) 여부
     ｏ유수검지장치실 설치 적정(실내 또는 구획, 출입문 크기, 표지) 여부
     ｏ헤드 공급수 유수검지장치 통과 여부
     ｏ자연낙차 방식 일 때 유수검지장치 설치 높이 적정 여부
     배관 (제8조)
     ｏ화재조기진압용 스프링클러설비 배관의 습식 여부
     ｏ배관의 재질의 적정 여부
     ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부
     ｏ겸용 급수배관 성능 적정 여부(자동 송수 차단 등)
     ｏ급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 여부
     ｏ배관 구경 적정(수리계산방식의 경우 유속 제한기준 포함) 여부
     ｏ흡입측 배관의 공기고임 방지 구조 및 여과장치 설치 여부
     ｏ각 펌프 흡입측 배관 수조로부터 별도 설치 여부(수조가 펌프보다 낮음)
     ｏ연결송수관설비와 겸용시 배관구경 설치 적정 여부
     ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능
     - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부
6
     - 유량측정장치 설치 위치
     - 유량측정장치 측정 성능 적정 여부
     ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ보온재 성능(난연재 이상) 적정 여부
     ｏ가지배관 배열방식 적정 여부(토너먼트 방식 제외)
     ｏ가지배관 상호 간 거리의 적정 여부
     ｏ가지배관에 설치 헤드 수량의 적정 여부
     ｏ신축배관 성능인증 적합 및 설치길이 적정 여부
     ｏ교차배관 설치위치 적정 여부 및 최소구경 충족 여부
     ｏ청소구 설치 적정(설치위치, 나사식 개폐밸브 및 나사보호용 캡 설치) 여부
     ｏ하향식 헤드 가지배관 분기 적정 여부
                                             210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                 - 30 -
(6쪽 중 4쪽)

번호                점 검 항 목 (NFSC 103B)                  결과
                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)

     ｏ유수검지장치 시험장치
      - 유수검지장치에서 가장 먼 가지배관 끝에 설치 여부
      - 시험장치 배관구경 적정 여부
      - 개방형헤드 설치 적정 여부
      - 시험 중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 않는 구조로 설치 여부
     ｏ가지배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ교차배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ수평주행배관 행가 설치 간격 적정 여부
6
     ｏ수직배수배관 최소구경 충족 여부
     ｏ급수배관 개폐밸브 작동표시스위치 설치
      - 탬퍼스위치 감시제어반 또는 수신기에서 동작 유무확인 가능 여부
      - 탬퍼스위치 배선 동작시험, 도통시험 가능 여부
      - 급수개폐밸브 작동표시스위치 전기배선 적정설치 여부
     ｏ배관 수평 설치 여부, 배수밸브 설치 적정 여부
     ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치)
     ｏ분기배관 성능인증 적합 여부

     음향장치 및 기동장치 (제9조)
     ｏ유수검지장치 사용 설비 헤드 개방시 음향장치 작동 여부
     ｏ음향장치 설치 담당구역 및 수평거리 적정 여부
     ｏ음향장치의 종류, 음색, 성능 적정 여부
7
     ｏ주 음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부
     ｏ경보방식에 따른 경보 적정 여부
     ｏ펌프작동은 유수검지장치 발신, 기동용수압개폐장치 작동 또는 혼용에
      의한 작동 접합 여부
     헤드 (제10조)
     ｏ헤드별 방호면적 적정 여부
     ｏ헤드 별 이격 거리 적정설치 여부
     ｏ헤드 별 반사판 적정설치 여부
8
     ｏ헤드와 벽과 거리의 적정 여부
     ｏ헤드 작동온도 적정 여부
     ｏ헤드 살수장애 여부
     ｏ감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드의 차폐판 설치 여부
     저장물의 간격 (제11조)
9
     ｏ저장물품 배치 간격 적정 여부
     환기구 (제12조)
10
     ｏ환기구 설치 상태 적정 여부
     송수구 (제13조)
     ｏ설치장소 적정 여부(소화작업에 지장 주지 않는 장소)
     ｏ개폐밸브 설치 장소 적정 여부
     ｏ송수구 구경 및 형태(쌍구형)
     ｏ송수압력범위 표시 표지 설치 여부
11
     ｏ송수구 설치 개수 적정 여부
     ｏ지면으로부터 설치 높이 적정 여부
     ｏ자동배수밸브(또는 배수공)ㆍ체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부
     ｏ송수구 마개 설치 여부
     ｏ소방시설 별 송수구 적정 구분 표시 여부
                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                            - 31 -
(6쪽 중 5쪽)
                                                       결과
번호                점 검 항 목 (NFSC 103B)
                                                 (양호○, 불량×, 해당없음/)
     전원 (제14조)
12
     ｏ대상물 수전방식에 따른 상용전원회로 배선 적정 여부


     제어반 (제15조)
     [공통사항]
     ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부
     ｏ제어반 설치장소(화재ㆍ침수 피해 방지) 적정 여부
     ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외)
     ｏ겸용 감시ㆍ동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)
     [감시제어반]
     ｏ펌프 작동여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부
     ｏ펌프 별 자동ㆍ수동 전환스위치 정상 작동 여부
     ｏ펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상 작동 여부
     ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
     ｏ수조ㆍ물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부
     ｏ예비전원 확보 유무 및 적합여부 시험 가능 여부
     ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치시 제외)
      - 다른 부분과 방화구획 적정 여부
13    - 설치 위치(층) 적정 여부
      - 비상조명등 및 급ㆍ배기설비 설치 적정 여부
      - 무선기기 접속단자 설치 적정 여부
      - 바닥면적 적정 확보 여부
     ｏ기계ㆍ기구 또는 시설 등 제어 및 감시 설비외 설치 여부
     ｏ유수검지장치 작동 시 표시 및 경보 정상 작동 여부
     ｏ일제개방밸브 수동조작스위치 설치 여부
     ｏ도통시험 및 작동시험
      - 기동용수압개폐장치의 압력스위치 회로 작동 여부
      - 수조 및 물올림탱크의 저수위감시 회로 작동 여부
      - 유수검지장치 압력스위치 회로 작동 여부
      - 개폐밸브 폐쇄상태 확인 회로 작동 여부
     ｏ감시제어반과 수신기 간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우)
     [동력제어반]
     ｏ“화재조기진압용 스프링클러설비용 동력제어반” 표지 설치 여부
     ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부


     배선 (제16조)
     ｏ비상전원회로 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부
     ｏ그 밖의 전기회로의 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부
14
     ｏ과전류차단기 및 개폐기 “화재조기진압용 스프링클러설비용” 표지 설치 여부
     ｏ전기배선 접속단자 “화재조기진압용 스프링클러설비단자” 표지 설치 여부
     ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부
                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                 - 32 -
(6쪽 중 6쪽)
                                                                            결과
번호                          점 검 항 목 (NFSC 103B)
                                                                     (양호○, 불량×, 해당없음/)
     설치금지 장소 (제17조)
15
     ｏ설치가 금지된 장소(제4류 위험물 등이 보관된 장소) 설치 여부
     별도 첨부
16   ｏ비상전원설비 성능시험조사표
     ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
     수압시험
     ｏ가압송수장치          및     부속장치(밸브류ㆍ배관ㆍ배관부속류ㆍ압력챔버)의
      수압시험(접속상태에서 실시한다. 이하 같다)결과
     ｏ옥외연결송수구 연결배관의 수압시험결과
     ｏ입상배관 및 가지배관의 수압시험결과
17
     ※ 수압시험은 1.4MPa의 압력으로 2시간 이상 시험하고자 하는 배관의
       가장 낮은 부분에서 가압하되, 배관과 배관ㆍ배관부속류ㆍ밸브류ㆍ
       각종장치 및 기구의 접속부분에서 누수현상이 없어야 한다. 이 경우
       상용수압이 1.05MPa이상인 부분에 있어서의 압력은 그 상용수압에
       0.35MPa을 더한 값)
     ※펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)
                       주펌프                    예비펌프
       구분        토출량     토출압             토출량     토출압             적 정 여 부
                 (ℓ/min)  (MPa)          (ℓ/min) (MPa)
     체절운전                                                 체절운전 시 토출압은 정격토출압의
                                                          140% 이하일 것( )
     정격운전                                                 정격운전 시 토출량과 토출압이
18                                                        규정치 이상일 것( )
     (100%)
     정격유량의                                                정격토출량 150%에서 토출압이
     150% 운전                                              정격토출압의 65% 이상일 것( )
     ○설정압력:     MPa
     ○주펌프 기동:         MPa    ○예비펌프 기동:       MPa   ○충압펌프 기동:   MPa ○충압펌프 정지: MPa
     ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [ ]기타(                  )
     ※ 릴리프밸브 작동 압력 :               MPa




비고




※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
 구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                         - 33 -
나. 성능 및 점검항목                                               (5쪽 중 2쪽)

번호                점 검 항 목 (NFSC 104)                     결과
                                                   (양호○, 불량×, 해당없음/)

     수원 (제4조)
 1
     ｏ방호대상물별 수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)

     수조 (제4조)
     ｏ점검 편의성 확보 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ수위계 설치 또는 수위확인 가능 여부
     ｏ수조외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
 2   ｏ실내설치 시 조명설비 설치 및 적정조도 확보 여부
     ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부
     ｏ“물분무소화설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치 상태
     ｏ다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지 설치 여부
     ｏ수조-수직배관 접속부분 “물분무소화설비용 배관” 표지 설치 여부
     ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브, 흡수구, 급수구의 설치 위치

     가압송수장치 (제5조)
     [ ]펌프방식
     ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근ㆍ점검 편의성 확보, 화재ㆍ침수 등 피해 우려)
     ｏ정격토출량 적정 여부
     ｏ펌프 토출압력 적정 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ다른 소화설비와 겸용 펌프 성능 확보 가능 여부
     ｏ펌프 흡입측 연성계ㆍ진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부
     ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능 적합여부(충압펌프 제외)
     ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부
     ｏ기동용수압개폐장치 설치 적정 여부
 3   - 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
     - 압력챔버 용적 적정 여부 및 기동압력 설정 적정 여부
     ｏ물올림장치 설치 여부
     - 전용탱크, 유효수량, 배관구경, 자동급수 적정 설치 여부
     ｏ내연기관 방식 기동장치 또는 원격조작 가능 여부
     - 상시 충전 축전지설비 설치 및 내연기관 연료확보 여부
     ｏ가압송수장치의 “물분무소화설비펌프” 표지 설치 여부 또는 가압송수
      장치를 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름표시 부착 여부
     ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부(충압펌프 제외)
     [ ]고가수조방식
     ｏ자연낙차수두 적정 여부
     ｏ부속장치(수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ오버플로우관ㆍ맨홀) 설치 여부
                                              210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                 - 35 -
(5쪽 중 3쪽)

번호                점 검 항 목 (NFSC 104)                  결과
                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)
     [ ]압력수조방식
     ｏ압력수조의 압력 적정 여부
     ｏ부속장치(수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압력계ㆍ안전장치
      ㆍ자동식공기압축기) 설치 여부
3
     [ ]가압수조방식
     ｏ방수량 및 방수압 적정(20분 이상 유지) 여부
     ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
     ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부
     배관 및 밸브류 (제6조)
     ｏ배관의 재질의 적정 여부
     ｏ소방용 합성수지배관 설치 장소 적정 여부
     ｏ겸용 급수배관 성능 적정 여부(자동 송수 차단 등)
     ｏ급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 여부
     ｏ흡입측 배관의 공기고임 방지 구조 및 여과장치 설치 여부
     ｏ연결송수관설비와 겸용시 배관구경 설치 적정 여부
     ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능
     - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부
4    - 유량측정장치 설치 위치
     - 유량측정장치 측정 성능 적정 여부
     ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ급수배관 개폐밸브 작동표시스위치 설치
     - 탬퍼스위치 감시제어반 또는 수신기에서 동작 유무확인 가능 여부
     - 탬퍼스위치 배선 동작시험, 도통시험 가능 여부
     - 급수개폐밸브 작동표시스위치 전기배선 적정 설치 여부
     ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치)
     ｏ분기배관 성능인증 적합 여부
     송수구 (제7조)
     ｏ설치장소 적정 여부(소화작업에 지장 주지 않는 장소 등)
     ｏ개폐밸브 설치 장소 적정 여부
     ｏ송수구 구경 및 형태(쌍구형)
     ｏ송수압력범위 표시 표지 설치 여부
5
     ｏ송수구 설치 개수 적정 여부
     ｏ지면으로부터 설치 높이 적정 여부
     ｏ자동배수밸브(또는 배수공)ㆍ체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부
     ｏ송수구 마개 설치 여부
     ｏ소방시설 별 송수구 적정 구분 표시 여부
     기동장치 (제8조)
     ｏ수동식 기동장치 조작에 따른 가압송수장치 및 개방밸브 정상 작동 여부
6    ｏ수동식 기동장치 인근 “기동장치” 표지 설치 여부
     ｏ자동식 기동장치 조작에 따른 가압송수장치 및 개방밸브 정상 작동 여부
     ｏ자동식 기동장치 조작에 따른 경보 여부
                                           210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                 - 36 -
(5쪽 중 4쪽)

번호                  점 검 항 목 (NFSC 104)                결과
                                               (양호○, 불량×, 해당없음/)
     제어밸브 등 (제9조)
     ｏ제어밸드 지면으로부터 설치 높이 적정 여부
7
     ｏ자동개방밸브 및 수동식 개방밸브 시험장치 설치 여부
     ｏ제어밸브 표시한 표지 설치 적정 여부
     물분무헤드 (제10조)
8    ｏ헤드 수량 및 위치 적정 여부
     ｏ전기절연 확보 위한 전기기기와 헤드 간 거리 적정 여부
     배수설비(차고ㆍ주차장의 경우) (제11조)
9    ｏ배수설비(배수구, 기름분리장치등)설치 및 기울기 적정 여부
     ｏ배수설비 성능 적정 여부
     전원 (제12조)
10
     ｏ대상물 수전방식에 따른 상용전원회로 배선 적정 여부
     제어반 (제13조)
     [공통사항]
     ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부
     ｏ제어반 설치장소(화재ㆍ침수 피해 방지) 적정 여부
     ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외)
     ｏ겸용 감시ㆍ동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)
     [감시제어반]
     ｏ펌프 작동여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부
     ｏ펌프 별 자동ㆍ수동 전환스위치 정상 작동 여부
     ｏ펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상 작동 여부
11   ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
     ｏ수조ㆍ물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부
     ｏ각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상 작동 여부
     ｏ예비전원 확보 유무 및 적합여부 시험 가능 여부
     ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치 시 제외)
     - 다른 부분과 방화구획 적정 여부
     - 설치 위치(층) 적정 여부
     - 비상조명등 및 급ㆍ배기설비 설치 적정 여부
     - 무선기기 접속단자 설치 적정 여부
     - 바닥면적 적정 확보 여부
     ｏ기계ㆍ기구 또는 시설 등 제어 및 감시 설비외 설치 여부
     [동력제어반]
12   ｏ“물분무소화설비용 동력제어반” 표지 설치 여부
     ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부
     배선 (제14조)
     ｏ비상전원회로 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부
     ｏ그 밖의 전기회로의 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부
13
     ｏ과전류차단기 및 개폐기 “물분무소화설비용” 표지 설치 여부
     ｏ전기배선 접속단자 “물분무소화설비단자” 표지 설치 여부
     ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부
                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                              - 37 -
(5쪽 중 5쪽)

                                                                           결과
번호                          점 검 항 목 (NFSC 104)                      (양호○, 불량×, 해당없음/)

     물분무헤드의 제외 (제15조)
14
     ｏ헤드 설치 제외 적정 여부(설치 제외된 경우)
     별도 첨부
15   ｏ비상전원설비 성능시험조사표
      ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
     ※펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)

                       주펌프                    예비펌프
       구분        토출량     토출압             토출량     토출압             적 정 여 부
                 (ℓ/min)  (MPa)          (ℓ/min) (MPa)
     체절운전                                                  체절운전 시 토출압은 정격토출압의
                                                           140% 이하일 것( )
     정격운전                                                  정격운전 시 토출량과 토출압이
16                                                         규정치 이상일 것( )
     (100%)
     정격유량의                                                 정격토출량 150%에서 토출압이
     150% 운전                                               정격토출압의 65% 이상일 것( )
     ○설정압력:     MPa
     ○주펌프 기동:         MPa   ○예비펌프 기동:       MPa   ○충압펌프 기동:    MPa ○충압펌프 정지: MPa
     ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [ ]기타(                   )
     ※ 릴리프밸브 작동 압력 :               MPa




비고 ｏ물분무헤드 설치제외 장소 :




1. 물분무소화설비 단위별로 작성한다.
2. “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
    ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                        210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                              - 38 -
나. 성능 및 점검항목                                               (6쪽 중 2쪽)

                                                        결과
번호                 점 검 항 목 (NFSC 104A)
                                                  (양호○, 불량×, 해당없음/)

     설계도서 작성 (제4조)
     ｏ설계도서 구분 작성 여부(일반설계도서와 특별설계도서)
     ｏ설계도서 작성시 고려사항 적정 여부
 1
      (점화원 형태, 초기 점화 연료의 유형, 화재 위치, 개구부 초기 상태 및
      시간에 따른 변화상태, 공조조화설비 형태, 시공유형 및 내장재 유형)
     ｏ특별 설계도서 위험도 설정 적정 여부
     설계도서 작성 (제5조)
 2
     ｏ성능시험기관 검증 여부
     수원 (제6조)
     ｏ저수조 수원 필터(또는 스트레이너) 통과 여부
     ｏ주배관 유입측 필터(또는 스트레이너) 설치 여부
 3
     ｏ필터(또는 스트레이너) 메쉬 크기 적정 여부
     ｏ수원의 유효수량 적정 여부
     ｏ첨가제의 양 산정 적정 여부(첨가제를 사용한 경우)
     수조 (제7조)
     ｏ수조의 재료 적정 여부
     ｏ수조 용접방식 적정 여부(용접찌꺼기 잔류 여부 포함)
     ｏ전용 수조 사용 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
 4   ｏ수위계 설치 또는 수위확인 가능 여부
     ｏ수조외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
     ｏ실내설치 시 조명설비 설치 여부
     ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부
     ｏ“미분무설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치 상태
     ｏ수조-수직배관 접속부분 “미분무설비용 배관” 표지 설치 여부
     가압송수장치 (제8조)
     [ ]펌프방식
     ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근ㆍ점검 편의성, 화재ㆍ침수 등 피해 우려)
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ펌프 전용설치 여부
     ｏ펌프 토출측 압력계 설치위치 적정 여부
 5
     ｏ펌프측에 성능시험 배관 설치 여부
     ｏ방사량 적정 여부
     ｏ내연기관 방식 기동장치 또는 원격조작 가능 여부
     - 상시 충전 축전지설비 설치 및 내연기관 연료확보 여부
     ｏ가압송수장치에 “미분무펌프” 또는 “호스릴방식 미분무펌프”표지 설치 여부
     ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부
                                             210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                  - 40 -
(6쪽 중 3쪽)

번호                 점 검 항 목 (NFSC 104A)                      결과
                                                      (양호○, 불량×, 해당없음/)
     [ ]압력수조방식
     ｏ압력수조 재질 적정 여부
     ｏ수조 용접방식 적정 여부(용접찌꺼기 잔류 여부 포함)
     ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근ㆍ점검 편의성 확보, 화재ㆍ침수 등 피해 우려)
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ전용 압력수조 사용 여부
     ｏ부속장치(수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압력계ㆍ안전장치
5     ㆍ자동식공기압축기) 설치 여부
     ｏ압력수조 토출측 압력계 설치 및 적정 범위 여부
     ｏ작동장치 구조 및 기능 적정 여부
     [ ]가압수조방식
     ｏ방수량 및 방수압 적정(설계방수시간 유지) 여부
     ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
     ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부
     ｏ전용 가압수조 사용 여부
     폐쇄형 미분무소화설비 방호구역 (제9조)
6    ｏ방호구역 바닥면적 산정 적정 여부
     ｏ방호구역 2개 층 적용 여부
     개방형 미분무소화설비 방수구역 (제10조)
     ｏ방수구역 2개층 적용 여부
7
     ｏ방수구역 당 헤드 설치 개수 적정 여부
     ｏ동시 방수 필요한 방수구역의 방수구역 설정 적정 여부(터널, 지하구, 지하가 등)

     배관 등 (제11조)
     ｏ배관 재질 적정 여부
     ｏ배관 용접방식 적정 여부(용접찌꺼기 잔류 여부 포함)
     ｏ급수배관 전용 및 개폐표시형 밸브(버터플라이밸브외의 밸브) 설치 여부
     ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능
     - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부
     - 유량측정장치 설치 위치
     - 유량측정장치 측정 성능 적정 여부
8    ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ교차배관 설치위치 및 청소구 설치 적정(설치위치, 나사식 개폐밸브
      및 나사보호용 캡 설치) 여부
     ｏ시험장치 설치 적정(설치위치, 배관구경, 개방형 헤드, 물받이 통 및
      배수관) 여부
     ｏ가지배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ교차배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ수평주행배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ수직배수배관 최소구경 충족 여부

                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                  - 41 -