yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
관, 하수도관,
     쓰레기수송관 등      화재 발생 위험 여부                0.238
                                                 210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                           (10쪽 중 4쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
                                     평가점수
                                              가중치      점수
분야     항목             세부항목             (ⓐ)                       비고
                                               (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                     [1~5점]
                합계                     -      1.422
                중요 정책에 소방, 안전 포함
                여부 (인터뷰 등), 안전관련 규
      경영자 의식                                  0.059
                정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험
                    요인 평가 및 조치
                안전조직 규모, 체계, 운영, 위
      안전조직                                    0.098
경영                  원회 구성 및 운영
의지   소방안전관리     지위, 권한, 선임 기간, 보유자
                                              0.085
        자        격, 임무 및 책임 인지도
안전              소방계획서(적절성, 이행), 피
      관련 서류                                   0.052
관리                난계획도 및 피난안내도
      관련 행정      소방시설점검 및 조치 상태               0.043
                현수막, 포스터 등 안전 홍보
      소방 홍보                                   0.006
                       실적
                자위소방대 임무카드, 실별 대
     안전자료 배포                                  0.020
                     피 방법 등
예산   안전 분야 투자        안전 투자 실적                 0.182
                화재예방 및 일상적 안전관리
     예방 및 완화                                  0.023
                    계획 수립 여부
소방              자위소방대 구성 및 교육 훈련
       대비                                     0.016
 및                    계획 수립
피난              초기 대응 및 피난 계획 수립 여
       대응                                     0.036
계획                       부
       복구            복구 계획 수립                 0.006
                공간 내 주요 화재위험요인에
      화재감지      대비할 수 있는 화재 감지기 선             0.036
                       정 여부
                공간 내 주요 화재위험요인에
      자동소화      대비할 수 있는 자동소화방법               0.035
                      선정 여부
                공간 내 주요 화재위험요인에
설비
      방화구획      대비할 수 있는 수직/수평 방화             0.024
계획
                     구획 선정 여부
                공간 내 주요 화재위험요인에
      내화구조      대비할 수 있는 내화구조 선정              0.012
                        여부
                공간 내 주요 화재위험요인에
      피난설비 등    대비할 수 있는 피난용량(비상              0.076
                구, 피난로 폭, 등) 확보 여부
유사
 시    비상사태별
                계획의 수립 및 시행의 적절성              0.370
대비    대비 계획
계획
(10쪽 중 4쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
                                  평가점수
                                           가중치      점수
분야     항목           세부항목            (ⓐ)                      비고
                                            (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                  [1~5점]
재발   재난 재발방지   화재 등의 재난 발생 후 재발
방지                                         0.060
대책    대책 수립       방지 대책의 수립
 등
수립   재난 재발방지   화재 등의 재난 발생 후 재발
 및                                         0.183
 그   대책의 이행       방지 대책의 이행
이행
                                             210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 5쪽)

다. 소방시설등 유지관리
                                    평가점수
                                             가중치      점수
분야     항목             세부항목            (ⓐ)                    비고
                                              (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                    [1~5점]
                합계                    -      5.734
                소화기의 종류, 배치, 압력 적
                                             0.074
                       합성
      소화기구
                 기타 소화기구의 적합성                0.058

                가압송수장치 성능 및 작동 상태            0.163

     옥내·외 소화
                     방수압력 적절성                0.130
        전

                 기타 소화전설비의 적절성               0.085
소화
                가압송수장치 성능 및 작동 상태            0.245

                가스계소화설비등의 작동상태               0.267

     자동소화설비
                헤드 및 감지기의 작동 여부              0.173
       (장치)

                자동 작동 및 유지관리 상태              0.206

                기타 자동소화설비의 적절성               0.167

                감지기 설치 및 회로 감시상태             0.286
      자동화재
      탐지설비
                  감지기 작동 및 적응성               0.235
경보
                경보 소리측정 (가장 들리지 않
      음향장치                                   0.148
                  을 만한 곳에서 측정)
     기타 경보설비      감시기능 등의 적합성                0.047

      피난기구        설치 및 사용의 적합성               0.057

피난   인명구조기구       설치 및 사용의 적합성               0.029
     기타 피난구조
                  설치 및 사용의 적합성               0.015
        설비
                  송풍기, 댐퍼 등의 작동              0.181
소화    제연설비(거     최소 차압 및 개방력 등의
                                             0.194
활동   실, 급기가압)         적합성
·용
                     시스템의 적합성                0.160
 수
     기타 소화활동
                  설치 및 사용의 적합성               0.065
     설비, 용수설비
      내화구조      내화구조 및 내화피복 등 상태             0.105
                    외부마감재료
                                             0.034
구조                (불연, 준불연, 난연)
       마감재          내부마감재료
                                             0.044
                  (불연, 준불연, 난연)
                     필로티 마감재료                0.032
(불연, 준불연, 난연)
                                           210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                      (10쪽 중 6쪽)

                    면적별, 층별, 용도별         0.159

                    관통부 마감재 처리           0.105
         방화구획
                    필로티 주차장 구획           0.105

                 방재실, 발전기실 특수용도 등        0.095

                 방화문 설치 및 관리의 적합성        0.089
구획
         방화문     자동폐쇄 시 정상 작동 여부         0.093

                      폐쇄 장애 여부           0.080
                 방화셔터의 설치 적절성(일체형
                                         0.042
                    시 출입문 포함)
         방화셔터    자동폐쇄 시 정상 작동 여부         0.046

                      폐쇄 장애 여부           0.035
     계단, 복도,
                  유효 너비, 장애물 비치 등        0.011
      출입구
                 계단의 구조 (특피, 피난, 직
     계단의 구조                              0.005
                      통, 옥외)
                 직통계단 간 통로 연결 여부         0.006
         직통 계단
                 직통계단에서 거실 보행거리 적
                                         0.006
                        합
                 도로로 통하는 통로 확보 여부        0.002
         주출입구
                 건물 바깥쪽으로 출구 적절성         0.002
건축
피난               피난 가능 여부 및 비상문 자동
         옥상피난                            0.002
시설               개폐장치의 기능(옥상광장대상)
 등   헬리포트 (경사    헬리포트(대피 공간) 유지관리
                                         0.001
     지붕 대피 공간)        (피난 가능)
                   양방향 피난 가능 여부          0.008
     양방향 피난
                    보행거리 적정 여부           0.007
                 비상구 피난 가능 여부(지하
         비상구                             0.007
                       등)
         무허가          무허가 증축 등           0.009
                 내진 등 기타 건축피난시설 적
          기타                             0.002
                        절성
                 소화기의 종류(A3, B5,C) 적합성   0.019
     소
지하   화           소화기 중량(7킬로그램 이하) 적합성    0.019
구의   기           출입구(환기구, 작업구) 부근 5
                                         0.025
소방                  개 이상 설치 여부
시설   자           발전실(300제곱미터 미만) 등
                                         0.117
     동           자동소화장치 등 설치 적합성
     소           제어반, 분전만 마다 자동소화장치      0.117
화          또는 소공간 용 소화용구 설치 적합성
     장          케이블 접속부(절연유 포함 접속
                                       0.117
     치          부 만) 자동소화장치 설치 적합성
                                         210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                    (10쪽 중 7쪽)
     자          감지기 발화지점(1미터 단위)및
                                       0.062
     동             온도 확인 기능 여부
     화          감지기 설치 위치 적합성(천장 중
                                       0.049
     재          심부, 수직거리 30센티미터 이내)
     탐
     지          감지기는 먼지, 습기(방수형)
                                       0.048
     설           영향을 받지 않는지 여부
     비
         유도등    출입구 피난구유도등 적합성         0.010
지하              배관, 헤드, 살수구역, 송수구
     연소방지설비                            0.089
구의                    의 적합성
소방              설치위치(분기구, 인입부, 인출
시설              부, 절연유순환펌프 설치 장소,
     연소방지재                             0.074
                 기타 화재위험장소) 및 길이
                 (시험성적서 명시)의 적합성
                닫힌 상태 또는 자동폐쇄장치의
     방                                 0.104
                      기능 여부
     화
                출입문(방화문) 및 관통부 마감
     벽                                 0.107
                        상태
     무선통신보조     무전기접속단자 설치 상태(방재
                                       0.029
       설비       실, 공동구 입구, 지상 송수구)
     통합감시시설       119상황실과의 통신상태        0.050
                비상전원설비의 비상 시 전환
         전원설비                          0.072
                     등 상태
     급배수설비       배수설비의 성능 및 기능         0.057
                조명설비의 상태(방수형, 방폭
         조명설비                          0.044
                  형, 내부식성) 및 기능
     중
                  통제실의 구획 및 통제         0.093
     앙
     통          직원(2명이상) 및 24시간 감시
                                       0.095
     제               체제 이상 유무
     실          중앙통제설비의 상태 및 기능        0.072
     (
지하
     중
구의
     앙
부대
     통
설비              무정전전원장치의 상태 및 기능       0.088
     제
     설
     비
     )
                이상침수경보설비, 침입감지설
         방재설비                          0.023
                    비의 상태 및 기능
     출          출입구, 환기구 감지장치 또는
                                       0.011
     입           폐쇄회로 등 상태 및 기능
     구          유사 시 내부 진입 잠금장치 설
                                       0.011
     감           치 상태 및 열쇠 보관 상태
     시          비상통신설비(비상전화, 인터
                                       0.015
     장          폰) 또는 무선통신설비의 상태
치                  및 기능




                                               210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                          (10쪽 중 8쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
                                    평가점수
                                             가중치      점수
분야        항목           세부항목           (ⓐ)                      비고
                                              (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                    [1~5점]
                 합계                   -      2.592

소방       소방교육         소방교육 실시                0.010
교육
훈련       소방훈련         소방훈련 실시                0.015

                      초기대응체계                 0.036

비상                    자위소방대 조직               0.061
대응    자위소방대
조직                    임무 숙지 여부               0.056

                      교육훈련 실시                0.069
비상   비상대응훈련
                 비상대응조직 및 교육훈련 파트
대응   평가 점수(100                               2.110
                   총점 중 90퍼센트 차지
훈련    점 만점)
                   교육훈련 실시 적합 여부
교육   소방서, 경찰서
                 (비상사태 별 대비계획 수립과            0.235
훈련   참여 교육 훈련
                      적합 여부)
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)

                                                                (10쪽 중 9쪽)
마. 화재위험성평가
                                       평가점수
                                                   가중치      점수
분야      항목            세부항목               (ⓐ)                         비고
                                                   (ⓑ)     (ⓐ×ⓑ)
                                      [1, 3, 5점]
                합계                        -        2.928
      플래시오버(f 공간(개구부, 공간크기, 가연물
     lash over) 가 적재량 등) 내 플래시오버 가능                0.066
       능성 평가              여부
     풀(pool) 화재의
                  연료누출에 의해 발생한 풀 화
예방   규모 및 화재 전                                     0.066
                   재의 크기 및 복사열 예측
     파 가능성 평가
                  유출 제어용으로 설치된 방유제
     방유제 용적 적
                  의 용적이 안전성 확보를 위해                 0.066
       정성 평가
                      충분한지 평가
     열감지기 작동
                  공간 내 설치된 열감지기의 작
     시점 적절성 평                                      0.326
                       동 시간 계산
           가
     연감지기 작동
                  공간 내 설치된 연감지기의 작
화재   시점 적절성 평                                      0.326
                       동 시간 계산
감지         가
     교차회로로 설 천장이 높거나, 들보와 같은 구
     계된 자동화재      조로 구획되어 있는 천장부에
                                                   0.326
     탐지 방법의 적 설치되어 있는 화재감지기의 화
       절성 평가         재 탐지 시간 계산
     스프링클러 작
자동                공간 내 설치된 스프링클러의
     동 시점 적절성                                      0.260
소화                    작동 시간 계산
          평가
     거주가능시간 화재로 인한 실내 온도 상승 및
                                                   0.318
          평가      연기발생에 의한 가시거리 계산
피난
 /   피난용량 평가         피난용량 계산                       0.390
대응
     제연 용량 적정   피난/대응에 필요한 제연/배연
                                                   0.318
       성 평가          성능 평가
내화
구조   기존 구조물 내
     화시간 적정성    화재 시 구조물 온도 변화 계산                  0.196
및       평가
구획
감지기 종류/위치/등 적정성
                      제연적정성
        실내화재       화재하중 위험성평가                      0.135
                 스프링클러설비 설계적정성
                      피난적정성
                연료 누출 가능 지점이 건물과
                30미터 이내에 존재할 경우, 화
                재위험성평가 필요, 고려되어야
3차                     하는 사항들
 원                    -연료누출지점
화재
                       -연료누출량
피난
시뮬                   -풀(pool) 크기
레이                   -배수로 경사 설계
        실외화재                                       0.135
 션              -화염에 노출된 벽체가 받는 피해
                -벽체의개구부(창문, 문 등)피
                         해영향
                -건물 내부화재로 이어질 경우
                 (풀 화재에 의해 유리창이 깨
                지거나 복사열에 의한 건물 내
                부로의 2차 화재전파가 이루어
                       질 수 있음)
                                                     210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                               (10쪽 중 10쪽)
바. 기타
                                          평가점수
                                                   가중치      점수
분야       항목             세부항목                (ⓐ)                      비고
                                                    (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                          [1~5점]
                합계                          -      0.726
     안전 및 유지    계획의 수립 및 이행 여부(5년
                                                   0.058
      관리계획               마다 수립)
                 점검 실시 및 결과 조치 여부
                (공동구 : 시설물안전법에 따른                  0.039
                          점검)
                     점검주기 적합 여부
                -공동구등급 확인:B등급이상목
                            표
     안전점검(정
안전              -정기안전점검:A, B, C등급(1회
     기, 정밀) 및
관리                 /반기), D, E등급(3회/연)
     정밀안전진단
                  -정밀안전점검:A그룹(1회/3                 0.038
                 년), B, C그룹(1회/2년), D,기
                      타그룹(1회/1년)
                  -정밀안전진단:A그룹(1회/6
                 년), B, C그룹(1회/5년), D,기
                      타그룹(1회/4년)
     공동구협의회     협의회 구성 및 운영의 적합성                   0.015
진단
        진단결과
결과               보수‧보강 및 개선요구 사항
     보수‧보강 등                                       0.216
개선                 등에 대한 이행 여부
     개선요구 사항
사항
외부
환경   예방, 대비,   지진 등 외부 환경 위험요인에
                                  0.360
위험   대응태세      대한 예방, 대비, 대응 태세
요인




                                    210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
■ 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제6호서식]

             천연가스 인수기지 화재예방안전진단 평가표
※ [    ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                                            (12쪽 중 1쪽)

1. 진단 개요
      명 칭                                  주 소

진단기관등                                    진단기간

                 전문인력                      분야                    성명

                                [ ] 소방기술사                             (서명 또는 인)


                                [ ] 소방시설관리사                           (서명 또는 인)

               「화재의 예방 및
                                [ ] 전기안전기술사                           (서명 또는 인)
             안전관리에 관한 법률
                 시행령」           [ ] 화공안전기술사                           (서명 또는 인)

             [별표 8] 제2호가목의
                                [ ] 가스기술사                             (서명 또는 인)
                 전문인력
                                [ ] 위험물기능장                            (서명 또는 인)


  평가자                           [ ] 건축사                               (서명 또는 인)


                                [ ] 소방                                (서명 또는 인)


                                [ ] 전기                                (서명 또는 인)

               「화재의 예방 및
                                [ ] 화공                                (서명 또는 인)
             안전관리에 관한 법률
                 시행령」           [ ] 가스                                (서명 또는 인)

             [별표 8] 제2호나목의
                                [ ] 위험물                               (서명 또는 인)
                 전문인력
                                [ ] 건축                                (서명 또는 인)


                                [ ] 교육훈련                              (서명 또는 인)


2. 점수 현황
                          “3.항목별평가표”            가중치점수     배점       등급 점수(D)
구분
                               합계점수(A)           만점 (B)   (C)       D=(A÷B×C)
합계                                               105.03   100

화재위험요인                                            27.32   19.0

소방계획 및 피난계획                                       18.07   28.6

소방시설등 유지관리                                        30.55   23.8

비상대응조직 및 교육훈련                                     11.42   14.3

화재위험성평가                                           14.47   9.5

기타                                                3.20    4.8

                              등급점수(D) 합계                  등급

                                                            210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(12쪽 중 2쪽)

3. 항목별 평가표

가. 화재위험요인

                                      평가점수
                                               가중치      점수
분야     항목               세부항목           (ⓐ)                        비고
                                                (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                      [1~5점]

                 합계                     -      7.266

     인허가        무허가 위험물 저장 취급 여부               0.228
      각 류 별
                  1~6류 별 취급 주의사항               0.081
      취급방법
     표지 및 게시판
     (연료저장시설      설치상태(규격, 내용 등)               0.006
       등 제외)

     유출방지 조치
 위   (연료저장시설      방유턱 등 유출방지조치                 0.077
 험     등 제외)
 물
      위험물탱크       탱크 설치 기준 적합성                 0.093

       용기        운반용기, 수납용기 적절성                0.022
                점검 여부, 일반점검표 기록의 적
      정기점검 등                                   0.049
                        정성 등
      안전관리자           선임여부, 자격 등               0.136

     기타 위험물 안
              환기, 배출장치, 유분리장치 등                0.049
      전시설 등

       변압기            누유 등 이상 유무               0.026

     개폐기, 차단기         열화 및 손상 등                0.046

     배전반, 분전반         설치위치, 관리상태               0.033

       전선         열화, 노후, 피복손상 등               0.017
                문어발식, 접지, 과부하(누전)차
       콘센트                                     0.007
                      단형 설치
전기     전열기        관리상태(인가, 점검표)                0.004
                접지 여부(종별 적합), 접지선 열
       접지                                      0.037
                     화, 피복손상
      누전차단기       설치 및 정상작동 여부                 0.019
                정기점검 여부, 연료 상태, 축전
      비상발전기                                    0.058
                    지 및 충전장치
     방폭전기설비       방폭전기설비 설치 적정                 0.048

      안전관리자           선임여부, 자격 등               0.065
                                                  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                              (12쪽 중 3쪽)
가스    저장설비 등           화기와의 거리                 0.183            평가점수
1 또는 5
              가스누출검지통보설비 및 이상
      정압기     압력통보장치 설치 및 작동상태      0.001
                   (도시가스)
              설치장소, 보관실 적정성 관리
      가스용기                          0.081
                     상태
              누설, 부식 및 파손 등 여부, 미
       배관     사용 배관 막음 상태, 호스 3미터   0.129
               이하, “T”형으로 연결 금지
      가스누설
                  설치 및 작동 상태        0.078
     자동차단장치
              환기구 및 급기구, 배기통 설치
      연소기구                          0.016
                     상태
     안전관리자     안전관리자 선임, 표시 등       0.085

              주방, 보일러실 등의 안전관리      0.074

                  주방후드 안전관리         0.080

     발화원 관리        흡연 등 관리          0.076
               소량 인화성 물질 등 기타
                                    0.074
                    발화원 관리
기                용접, 용단 등 화기
타                                   0.110
                작업 시 안전 조치 등
                가연성물질 관리상태
     가연물 관리                         0.054
                  (화재하중 관리)

       방염          방염물품 사용          0.018

              폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치
       기타     및 관리상태 등 기타 화재위험 요    0.010
                 인 발생 및 조치 사항
              저장설비, 처리설비의 외면으로 부                     평가점수
                                    0.243
              터 보호시설까지 거리(30미터이상)                    1 또는 5
              가스공급시설과 화기 취급 장소                       평가점수
                                    0.243
                 까지 거리(8미터이상)                        1 또는 5
              저장설비 처리설비는 그 외면~ 사                     평가점수
                                    0.185
                  업소경계까지 거리                          1 또는 5
              고압 가스공급시설 안전구획 내
                                    0.146
               설치 및 면적 기준 적절성
가스
              안전구역 고압가스공급시설간의                        평가점수
시설 배치기준                             0.146
                  거리(30미터이상)                         1 또는 5
기준
              가스공급시설 외면 ~ 다른 제조소                     평가점수
                                    0.146
                 간 거리(20미터이상)                        1 또는 5
              액화천연가스 저장탱크 외면 ~ 20
                                                     평가점수
               만세제곱미터 이상 압축기까지      0.146
                                                     1 또는 5
                  거리(30미터이상)

                                                     평가점수
                안전조업 공지 확보 여부       0.156
                                                      1,4,5
                                       210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                   (12쪽 중 4쪽)
가스            내진설계 여부 및 지진에 안전한
      기초기준                          0.219
시설                구조인지 여부
탱크 저부 가열 방식 (보일러 또
                                      0.219
               는 전기)에 따른 화재 위험 검토
               저장탱크 간 거리(최대지름의 합
                                                       평가점수
                   의 4분의 1이상)         0.167
                                                       1 또는 5
                - 물분무설비설치 시 제외

               저장탱크의 지반 침하, 변형 등      0.167

               저장탱크 외면 균열 및 콘크리트
               박리 상태, 철근 부식 등 탱크 외    0.171
                  관 및 구조물의 상태
     저장설비 기준
               지하, 실내 저장탱크 설치실 내
                                      0.171
                   가스폭발 방지 조치
               폭발방지장치, 액면계, 물분무장
               치, 방류둑, 긴급차단장치, 압력
                                      0.137
               저하 방지조치의 구조, 기능 등의
                       적합성

                 기타 저장 성능의 안정성        0.128

      가스설비 기준
                가스설비의 재료, 구조, 강도, 성
     (발생, 기화, 정                       0.119
                        능
        제설비)

기준                배관의 재료, 부식여부        0.176

               중량, 압력, 지진의 영향으로부
                                      0.143
                  터 안전한 구조 여부

                  누출 여부(용접부 등)        0.176


                    신축 흡수 조치          0.143

                배관장치(펌프, 밸브, 압축기
                                      0.143
                    등)의 절연

                 배관 지하 매설 깊이 등        0.143
     배관설비 기준

                    수평거리 적절성          0.143


               자동차 충돌에 대한 영향 적절성      0.143


                   노출배관의 적절성          0.143

               배관 옥외 공동구에 설치 시 기준
               (환기장치, 방폭, 신축, 관통부     0.143
                      조치)

                  내압성능과 기밀성능          0.143

                                         210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                     (12쪽 중 5쪽)
가스 사고예방설비 기
                 압력조정장치 기능 적절성        0.071
시설 준