관보
              제15584호                                    2003.12.30. (화요일)
           1. 제정이유
                                               설치를면제토록함.
             소방시설설치유지및안전관리에관한법률(법률제
                                             라. 충압펌프에순환배관의설치를면제토록함.
             6895호, 2003. 5.29.)이 제정 공포됨에 따라 동법
                                             마. 가압송수장치의기동을수동조작만가능토록
             및동법시행령에서위임된소방시설의설치유지및
                                               한것은불합리하므로배관내유수시수압개폐
             안전관리에관한사항과그시행에관하여필요한
                                               장치또는압력스위치에의한자동기동이가능
             사항을화재안전기준으로제정함으로써변화하는
                                               토록함.
             소방기술환경에신속히대응하고기술적용의탄력
                                             바. 배관내 사용압력이 10kg/㎠이상일 때에는
             성을확보하여화재안전을효율적으로도모하고자
                                               압력배관용탄소강강관(KS D 3562)을사용토
             함.
                                               록함.
           2. 주요골자
                                             사. 성능시험배관의유량측정을위하여유량측정
             ○화재안전기준공통사항
                                               장치를기준으로전단직관부에개폐밸브를후
              가. 소방시설의설치목적및적용범위를규정하
                                               단직관부에는유량조절밸브를설치토록함.
               고용어의정의를신설함.
                                             아. 지하가중터널의옥내소화전방수구간의거리
              나. 단위의 명칭은 국제적으로 통용되는 SI단위
                                               기준을터널의특수성을감안하여주행차로측
               로전환
                                               벽길이방향50미터마다설치토록함.
              다. 소방본부장 또는 소방서장이 소방시설 설
                                             자. 저압수전인 경우 인입개폐기의 직후에서 분
               치·유지기준에관한특례를탄력적으로적용
                                               기한전용배선을전용의전선관으로보호하도
               할수있도록함.
                                               록함.
              라. 새로운 소재와 기술원리를 이용한 소방시설
                                             차. 옥내소화전설비의비상전원설치대상의바닥
               의설치·유지에대하여는기술적용의탄력성
                                               면적중기준제외면적을차고, 주차장, 기계실,
               을확보하기위하여소방기술심의위원회의심
                                               보일러실등으로제한함.
               의를거쳐적용토록함.
                                             카. 공장, 발전소등에서설비를집중제어·운전
             ○소화기구의화재안전기준(NFSC 101)
                                               할목적으로설치하는중앙제어실에감시제어
              가. 소화기구의설치대상별적응성에청정소화약
                                               반을설치할수있도록함.
               제소화기및액체계소화기를추가함.
                                             타. 아파트 단지의 경우 감시제어반을 관리실에
              나. 지하가중 터널의 소화기 설치기준은 터널의
                                               설치하는것도가능토록함.
               특수성을감안하여주행차로측벽길이방향
                                             파. 소화설비의수원및가압송수장치의펌프등
               25m마다 능력단위 3단위 이상의 소화기를 2
                                               과겸용할수있는설비에간이스프링클러설비
               개이상설치토록함.
                                               를포함함.
             ○옥내소화전설비의화재안전기준(NFSC 102)
                                            ○스프링클러설비의화재안전기준(NFSC 103)
              가. 옥상수조의설치이유는펌프의기계적고장
                                             가. 아파트는 1개층을 방호구역으로 하도록 하
               또는전원공급이상시에대처하기위한것이
                                               며, 습식유수검지장치는 패들형스위치를 설치
               므로주펌프와동등이상의성능이있는펌프
                                               할수있도록함.
               에비상전원을연결하여설치토록함.
                                             나. 공동주택의경우에는습식스프링클러설비설
              나. 펌프의 토출측에 설치하는 압력계의 설치목
                                               치를의무화함.
               적은배관내압력측정목적이아닌펌프의성
                                             다. 표준형이외의 스프링클러헤드( ESFR,
               능시험용이므로체크밸브이전에펌프토출측
                                               Large Drop, ELO 등)를 설치하는 경우 가지
               플랜지에서가장가까운곳에설치토록함.
                                               배관구경이25 ㎜이상의구경으로설치될수
              다. 충압펌프는 단지 배관내 누설량을 보충하기
                                               있으므로유수검지장치에서가장먼가지배관
               위한목적으로만사용되므로성능시험배관의
                                         424