제19109호(그2)                    관          보            2017. 10. 13.(금요일)
도면
번호     위치        구분                         계 획 내 용
                    다. 신재생에너지
                     - 건물
                        태양광및 발전(권장)
                               수목 등에 의한   : 단독주택
                                               영향이 소요최소화가 전력의되도록  30%설치한다.
                                                                      충당하고,
                     - 세대당
                        지열 시스템(권장)
                              3RT 이상의: 용량을  난방 및설치한다
                                                   급탕 잔여 요구량을 충당하고,
                   2. 아파트, 연립주택
                    가. 건축적용요소
                     - 단열설계(의무)
                        0.20W/㎡․K   이하,: 외벽열성능은
                                            창호열성능    0.25W/㎡․K
                                                     기준    :        이하, 측벽은
                                                              1.2W/㎡․K  이하로
                        법적기준을
                        설계해야 한다.   준수하며,     발코니    등은   열교가     차단되는   구조로
                     - 차양설계(권장)
                        하여   외부에서   일사: 주생활공간인
                                           차단   및    안방과따라거실은
                                                   계절에          조절이 차양을
                                                                      가능한설치구
                        조로 설계해야 한다.
                    나. 고효율 설비
                     - 고,
                        기계설비(의무)
                           고효율보일러     : 전열교환기는
                                         및   실별온도조절  열회수율온수분배기로 80% 이상으로
                                                                       난방소요하
                       에너지를 절감한다.
                     - 적은
                        전기설비(권장)
                             LED  및 고효율: 장시간    사용하는사용하며
                                             조명기기를       조명기구는   대기전력전력소모가
                                                                        차단으
                        로  전력
                        고효율자재를  손실을     최소화하고,     전력소모가       큰  펌프,  전동기는
                        여 조명에너지를사용하고,   절감한다.주차장은 주간의 자연채광을 활용하
                    다. 신재생에너지
                     - 태양광 발전(권장) : 건물 및 수목 등에 의한 영향이 최소화
                        가 되도록 설치한다.
                     - 지열
                       하도록시스템(권장)
                              하며, 동별 : 공급할 난방 또는수 있는급탕 중앙공급방식으로
                                                        잔여 요구량이 충당채택하    가능
                       고, 수직루프방식, 건물일체형 등 다양한 방식으로 설치한다.
                   3. 학교
     A55,           가. 건축적용요소
                     - 를단열설계(의무)
                            하고, 외벽: 에너지  열성능 효율등급       1등급 이상의
                                                0.36W/㎡K이하,       창호 성능  설계
                                                                       열관류율
   A106~107,           2.40W/㎡K이하로 설계해야 한다.
특별 D13~16,
     BD7,    에너      - 60센티미터
                        차양설계(권장)  이내,  : 남쪽
                                         수평차양의수평차양은 기준은45센티미터
                                                            차양길이이내로  동․서향은
                                                                         하며,
계획 BD8, 자립   지  건물
                에너      내부차양은     동쪽에     면한   창에  루버를    설치한다.
             마을
             에  지 - 옥상녹화(권장)
                절감     중을   고려하여
                                     : 옥상면적의 20% 이상 녹화를 조성하고, 하
                                    경량식으로       시공한다.
구역 BD10, 관한 방안
 6 BD12~18, 사항      나. 고효율 설비
                     - 고,
                        기계설비(권장)
                           난방용 보일러는   : 교실고효율 및 업무공간은
                                                 기자재를 사용한다.  전열교환기를 설치하
      중8,            - 전기설비(의무)       : 형광등을 대체하여 LED 조명기기를 사용
    고6, 유6              하여야   한다.
                     - 전기설비(권장)
                        고효율전동기로 :전력     고효율 손실을조명기기
                                                  최소화한다.사용하고, 대기전력 차단,
                    다. 신재생에너지
                     - 설치하고,
                        태양광 발전(권장)
                                 한전 전력망과  : 건물옥상면을      활용하여 태양광을
                                               연계된 계통연계형으로           설치한다.적극
                     - 지열   시스템(권장)
                        방 요구량    충당시켜야   : 학교의
                                             한다. 경우, SCW 방식을 적용하여 난
                     - 급탕용
                        연료전지(권장)
                              열원으로 : 활용  연료전지를
                                             가능하도록  설치하여
                                                       한다. 발생된 열에너지는
                                   812