yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
2.3.11 배관은다른설비의배관과쉽게구분이될수있는위치에설치하거나, 그배관표면또는배
관보온재표면의색상은「한국산업표준(배관계의식별표시, KS A 0503)」또는적색으로식별이
가능하도록소방용설비의배관임을표시해야한다.
2.3.12 확관형분기배관을사용할경우에는소방청장이정하여고시한「분기배관의성능인증및제
품검사의기술기준」에적합한것으로설치해야한다.
2.4 소화전함등
2.4.1 옥외소화전설비에는옥외소화전마다그로부터5 m 이내의장소에소화전함을다음의기준에
따라설치해야한다.
2.4.1.1 옥외소화전이10개이하설치된때에는옥외소화전마다5 m 이내의장소에1개이상의소화
전함을설치해야한다.
2.4.1.2 옥외소화전이11개이상30개이하설치된때에는11개이상의소화전함을각각분산하여설
치해야한다.
2.4.1.3 옥외소화전이31개이상설치된때에는옥외소화전3개마다1개이상의소화전함을설치해야
한다.
2.4.2 옥외소화전설비의함은소방청장이정하여고시한「소화전함의성능인증및제품검사의기술
기준」에적합한것으로설치하되밸브의조작, 호스의수납등에충분한여유를가질수있도록할
것. 이경우연결송수관의방수구를같이설치하는경우에도또한같다.
2.4.3 옥외소화전설비의함에는그표면에“옥외소화전”이라는표시를해야한다.
2.4.4 표시등은다음의기준에따라설치해야한다.
2.4.4.1 옥외소화전설비의위치를표시하는표시등은함의상부에설치하되, 소방청장이정하여고시
한「표시등의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한것으로할것
2.4.4.2 가압송수장치의기동을표시하는표시등은옥외소화전함의상부또는그직근에설치하되적
색등으로할것. 다만, 자체소방대를구성하여운영하는경우(「위험물안전관리법시행령」별표8에
서정한소방자동차와자체소방대원의규모를말한다) 가압송수장치의기동표시등을설치하지않을
수있다.
2.5 전원
2.5.1 옥외소화전설비에는그특정소방대상물의수전방식에따라다음의기준에따른상용전원회로의
배선을설치해야한다. 다만, 가압수조방식으로서모든기능이20분이상유효하게지속될수있는
경우에는그렇지않다.
2.5.1.1 저압수전인경우에는인입개폐기의직후에서분기하여전용배선으로해야하며, 전용의전선
관에보호되도록할것
2.5.1.2 특별고압수전또는고압수전일경우에는전력용변압기2차측의주차단기1차측에서분기
하여전용배선으로하되, 상용전원의상시공급에지장이없을경우에는주차단기2차측에서분기하
여전용배선으로할것. 다만, 가압송수장치의정격입력전압이수전전압과같은경우에는2.5.1.1의기
준에따른다.
2.6 제어반
2.6.1 옥외소화전설비에는제어반을설치하되, 감시제어반과동력제어반으로구분하여설치해야한다.
다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는감시제어반과동력제어반으로구분하여설치하지않을
수있다.
2.6.1.1 다음의어느하나에해당하지않는특정소방대상물에설치되는옥외소화전설비
2.6.1.1.1 지하층을제외한층수가7층이상으로서연면적2,000 ㎡이상인것
2.6.1.1.2 2.6.1.1.1에해당하지않는특정소방대상물로서지하층의바닥면적의합계가3,000 ㎡이상인
것. 다만, 차고·주차장또는보일러실·기계실·전기실등이와유사한장소의면적은제외한다.
2.6.1.2 내연기관에따른가압송수장치를사용하는경우
2.6.1.3 고가수조에따른가압송수장치를사용하는경우
2.6.1.4 가압수조에따른가압송수장치를사용하는경우
2.6.2 감시제어반의기능은다음의기준에적합해야한다. 다만, 2.6.1의단서에따른각기준의어느
하나에해당하는경우에는2.6.2.3와2.6.2.6를적용하지않는다.
2.6.2.1 각펌프의작동여부를확인할수있는표시등및음향경보기능이있어야할것
2.6.2.2 각펌프를자동및수동으로작동시키거나중단시킬수있어야할것
2.6.2.3 비상전원을설치한경우에는상용전원및비상전원의공급여부를확인할수있어야할것
2.6.2.4 수조또는물올림수조가저수위로될때표시등및음향으로경보할것
2.6.2.5 다음의각확인회로마다도통시험및작동시험을할수있도록할것
(1) 기동용수압개폐장치의압력스위치회로
(2) 수조또는물올림수조의저수위감시회로
2.6.2.6 예비전원이확보되고예비전원의적합여부를시험할수있어야할것
2.6.3 감시제어반은다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.3.1 화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.6.3.2 감시제어반은옥외소화전설비의전용으로할것. 다만, 옥외소화전설비의제어에지장이없는
경우에는다른설비와겸용할수있다.
2.6.3.3 감시제어반은다음의기준에따른전용실안에설치할것. 다만, 2.6.1의단서에따른각기준
의어느하나에해당하는경우와공장, 발전소등에서설비를집중제어·운전할목적으로설치하는
중앙제어실내에감시제어반을설치하는경우에는그렇지않다.
2.6.3.3.1 다른부분과방화구획을할것. 이경우전용실의벽에는기계실또는전기실등의감시를
위하여두께7 ㎜이상의망입유리(두께16.3 ㎜이상의접합유리또는두께28 ㎜이상의복층유리
를포함한다)로된4 ㎡미만의붙박이창을설치할수있다.
2.6.3.3.2 피난층또는지하1층에설치할것. 다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는지상2층
에설치하거나지하1층외의지하층에설치할수있다.
(1) 「건축법시행령」제35조에따라특별피난계단이설치되고그계단(부속실을포함한다) 출입구
로부터보행거리5 m 이내에전용실의출입구가있는경우
(2) 아파트의관리동(관리동이없는경우에는경비실)에설치하는경우
2.6.3.3.3 비상조명등및급·배기설비를설치할것
2.6.3.3.4 「무선통신보조설비의화재안전기술기준(NFTC 505)」2.2.3에따라유효하게통신이가능
할것(영별표4의제5호마목에따른무선통신보조설비가설치된특정소방대상물에한한다)
2.6.3.3.5 바닥면적은감시제어반의설치에필요한면적외에화재시소방대원이그감시제어반의
조작에필요한최소면적이상으로할것
2.6.3.4 2.6.3.3에따른전용실에는특정소방대상물의기계·기구또는시설등의제어및감시설비외
의것을두지않을것
2.6.4 동력제어반은다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.4.1 앞면은적색으로하고"옥외소화전설비용동력제어반"이라고표시한표지를설치할것
2.6.4.2 외함은두께1.5 ㎜이상의강판또는이와동등이상의강도및내열성능이있는것으로할
것
2.6.4.3 그밖의동력제어반의설치에관하여는2.6.3.1 및2.6.3.2의기준을준용할것
2.7 배선등
2.7.1 옥외소화전설비의배선은「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기준」에서정한것외
에다음의기준에따라설치해야한다.
2.7.1.1 비상전원을설치한경우에는비상전원으로부터동력제어반및가압송수장치에이르는전원회
로의배선은내화배선으로할것. 다만, 자가발전설비와동력제어반이동일한실에설치된경우에는
자가발전기로부터그제어반에이르는전원회로의배선은그렇지않다.
2.7.1.2 상용전원으로부터동력제어반에이르는배선, 그밖의옥외소화전설비의감시·조작또는표시
등회로의배선은내화배선또는내열배선으로할것. 다만, 감시제어반또는동력제어반안의감시·조
작또는표시등회로의배선은그렇지않다.
2.7.2 2.7.1에따른내화배선및내열배선에사용되는전선의종류및설치방법은「옥내소화전설비의
화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1) 및표2.7.2(2)의기준에따른다.
2.7.3 소화설비의과전류차단기및개폐기에는"옥외소화전설비용"이라고표시한표지를해야한다.
2.7.4 소화설비용전기배선의양단및접속단자에는다음의기준에따라표지해야한다.
2.7.4.1 단자에는"옥외소화전단자"라고표시한표지를부착할것
2.7.4.2 소화설비용전기배선의양단에는다른배선과식별이용이하도록표시할것
2.8 수원및가압송수장치의펌프등의겸용
2.8.1
옥외소화전설비의
수원을
옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용
스프링클러설비·물분무소화설비및포소화설비의수원과겸용하여설치하는경우의저수량은각소화
설비에필요한저수량을합한양이상이되도록해야한다. 다만, 이들소화설비중고정식소화설비
(펌프·배관과소화수또는소화약제를최종방출하는방출구가고정된설비를말한다. 이하같다)가2
이상설치되어있고, 그소화설비가설치된부분이방화벽과방화문으로구획되어있는경우에는각
고정식소화설비에필요한저수량중최대의것이상으로할수있다.
2.8.2 옥외소화전설비의가압송수장치로사용하는펌프를옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링
클러설비·화재조기진압용스프링클러설비·물분무소화설비및포소화설비의가압송수장치와겸용하여
설치하는경우의펌프의토출량은각소화설비에해당하는토출량을합한양이상이되도록해야한
다. 다만, 이들소화설비중고정식소화설비가2 이상설치되어있고, 그소화설비가설치된부분이
방화벽과방화문으로구획되어있으며각소화설비에지장이없는경우에는펌프의토출량중최대
의것이상으로할수있다.
2.8.3 옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용스프링클러설비·물분무소화
설비·포소화설비및옥외소화전설비의가압송수장치에있어서각토출측
배관과일반급수용의가압
◉소방청공고제2022-221호
　「고체에어로졸소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 110)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
고체에어로졸소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 110) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0581)
붙임  고체에어로졸소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 110) 제정 전문 1부.  끝.
고체에어로졸소화설비의화재안전기술기준(NFTC 110)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제1호바
목에따른물분무등소화설비중고체에어로졸소화설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라소화설비인물분무등소화설비중고체에어로졸소화설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「고체에어로졸소화설비의화재안
전성능기준(NFPC 110)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할고체에어로졸소화설비의배관배선등
의공사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에
서이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「고체에어로졸소화설비의화재안전기준(NFSC 110)」에적합하게
설치및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "고체에어로졸소화설비"란설계밀도이상의고체에어로졸을방호구역전체에균일하게방출
하는설비로서분산(Dispersed)방식이아닌압축(Condensed)방식을말한다.
1.7.1.2 "고체에어로졸화합물"이란과산화물질, 가연성물질등의혼합물로서화재를소화하는비전도
성의미세입자인에어로졸을만드는고체화합물을말한다.
1.7.1.3 "고체에어로졸"이란고체에어로졸화합물의연소과정에의해생성된직경10 ㎛이하의고체
입자와기체상태의물질로구성된혼합물을말한다.
1.7.1.4 "고체에어로졸발생기"란고체에어로졸화합물, 냉각장치, 작동장치, 방출구, 저장용기로구성되
어에어로졸을발생시키는장치를말한다.
1.7.1.5 "소화밀도"란방호공간내규정된시험조건의화재를소화하는데필요한단위체적(㎥)당고체
에어로졸화합물의질량(g)을말한다.
1.7.1.6 "안전계수"란설계밀도를결정하기위한안전율을말하며1.3으로한다.
1.7.1.7 "설계밀도"란소화설계를위하여필요한것으로소화밀도에안전계수를곱하여얻어지는값
을말한다.
1.7.1.8 "상주장소"란일반적으로사람들이거주하는장소또는공간을말한다.
1.7.1.9 "비상주장소"란짧은기간동안간헐적으로사람들이출입할수는있으나일반적으로사람들
이거주하지않는장소또는공간을말한다.
1.7.1.10 "방호체적"이란벽등의건물구조요소들로구획된방호구역의체적에서기둥등고정적인
구조물의체적을제외한체적을말한다.
1.7.1.11 "열안전이격거리"란고체에어로졸방출시발생하는온도에영향을받을수있는모든구
조ㆍ구성요소와고체에어로졸발생기사이에안전확보를위해필요한이격거리를말한다.
2. 기술기준
2.1 일반조건
2.1.1 이기준에따라설치되는고체에어로졸소화설비는다음의기준을충족해야한다.
2.1.1.1 고체에어로졸은전기전도성이없을것
2.1.1.2 약제방출후해당화재의재발화방지를위하여최소10분간소화밀도를유지할것
2.1.1.3 고체에어로졸소화설비에사용되는주요구성품은소방청장이정하여고시한「고체에어로졸
자동소화장치의형식승인및제품검사의기술기준」에적합한것일것
2.1.1.4 고체에어로졸소화설비는비상주장소에한하여설치할것. 다만, 고체에어로졸소화설비약제의
성분이인체에무해함을국내·외국가공인시험기관에서인증받고, 과학적으로입증된최대허용설계
밀도를초과하지않는양으로설계하는경우상주장소에설치할수있다.
2.1.1.5 고체에어로졸소화설비의소화성능이발휘될수있도록방호구역내부의밀폐성을확보할것
2.1.1.6 방호구역출입구인근에고체에어로졸방출시주의사항에관한내용의표지를설치할것
2.1.1.7 이기준에서규정하지않은사항은형식승인받은제조업체의설계매뉴얼에따를것
2.2 설치제외
2.2.1 고체에어로졸소화설비는다음의물질을포함한화재또는장소에는사용할수없다. 다만, 그
사용에대한국가공인시험기관의인증이있는경우에는그렇지않다.
2.2.1.1 니트로셀룰로오스, 화약등의산화성물질
2.2.1.2 리튬, 나트륨, 칼륨, 마그네슘, 티타늄, 지르코늄, 우라늄및플루토늄과같은자기반응성금속
2.2.1.3 금속수소화물
2.2.1.4 유기과산화수소, 히드라진등자동열분해를하는화학물질
2.2.1.5 가연성증기또는분진등폭발성물질이대기에존재할가능성이있는장소
2.3 고체에어로졸발생기
2.3.1 고체에어로졸발생기는다음의기준에따라설치한다.
2.3.1.1 밀폐성이보장된방호구역내에설치하거나, 밀폐성능을인정할수있는별도의조치를취할
것
2.3.1.2 천장이나벽면상부에설치하되고체에어로졸화합물이균일하게방출되도록설치할것
2.3.1.3 직사광선및빗물이침투할우려가없는곳에설치할것
2.3.1.4 고체에어로졸발생기는다음각기준의최소열안전이격거리를준수하여설치할것
2.3.1.4.1 인체와의최소이격거리는고체에어로졸방출시75 ℃를초과하는온도가인체에영향을
미치지않는거리
2.3.1.4.2 가연물과의최소이격거리는고체에어로졸방출시200 ℃를초과하는온도가가연물에영
향을미치지않는거리
2.3.1.5 하나의방호구역에는동일제품군및동일한크기의고체에어로졸발생기를설치할것
2.3.1.6 방호구역의높이는형식승인받은고체에어로졸발생기의최대설치높이이하로할것
2.4 고체에어로졸화합물의양
2.4.1 방호구역내소화를위한고체에어로졸화합물의최소질량은다음의식(2.4.1)에따라산출한
양이상으로산정해야한다.
m = d × V … (2.4.1)
여기에서
m: 필수소화약제량(g)
d: 설계밀도(g/㎥) = 소화밀도(g/㎥) × 1.3(안전계수)
소화밀도: 형식승인받은제조사의설계매뉴얼에제시된소화밀도
V: 방호체적(㎥)
2.5 기동
2.5.1 고체에어로졸소화설비는화재감지기및수동식기동장치의작동과연동하여기계적또는전기
적방식으로작동해야한다.
2.5.2 고체에어로졸소화설비의기동시에는1분이내에고체에어로졸설계밀도의95 % 이상을방호
구역에균일하게방출해야한다.
2.5.3 고체에어로졸소화설비의수동식기동장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.3.1 제어반마다설치할것
2.5.3.2 방호구역의출입구마다설치하되출입구인근에사람이쉽게조작할수있는위치에설치할
것
2.5.3.3 기동장치의조작부는바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의위치에설치할것
2.5.3.4 기동장치의조작부에보호판등의보호장치를부착할것
2.5.3.5 기동장치인근의보기쉬운곳에"고체에어로졸소화설비수동식기동장치"라고표시한표지
를부착할것
2.5.3.6 전기를사용하는기동장치에는전원표시등을설치할것
2.5.3.7 방출용스위치의작동을명시하는표시등을설치할것
2.5.3.8 50 N 이하의힘으로방출용스위치를기동할수있도록할것
2.5.4 고체에어로졸의방출을지연시키기위해방출지연스위치를다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.4.1 수동으로작동하는방식으로설치하되누르고있는동안만지연되도록할것
2.5.4.2 방호구역의출입구마다설치하되피난이용이한출입구인근에사람이쉽게조작할수있는
위치에설치할것
2.5.4.3 방출지연스위치작동시에는음향경보를발할것
2.5.4.4 방출지연스위치작동중수동식기동장치가작동되면수동식기동장치의기능이우선될것
2.6 제어반등
2.6.1 고체에어로졸소화설비의제어반은다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.1.1 전원표시등을설치할것
2.6.1.2 화재, 진동및충격에따른영향과부식의우려가없고점검에편리한장소에설치할것
2.6.1.3 제어반에는해당회로도및취급설명서를비치할것
2.6.1.4 고체에어로졸소화설비의작동방식(자동또는수동)을선택할수있는장치를설치할것
2.6.1.5 수동식기동장치또는화재감지기에서신호를수신할경우다음의기능을수행할것
2.6.1.5.1 음향경보장치의작동
2.6.1.5.2 고체에어로졸의방출
2.6.1.5.3 기타제어기능작동
2.6.2 고체에어로졸소화설비의화재표시반은다음의기준에따라설치해야한다. 다만, 자동화재탐지
설비의수신기의제어반이화재표시반의기능을가지고있는경우화재표시반을설치하지않을수
있다.
2.6.2.1 전원표시등을설치할것
2.6.2.2 화재, 진동및충격에따른영향및부식의우려가없고점검에편리한장소에설치할것
2.6.2.3 화재표시반에는해당회로도및취급설명서를비치할것
2.6.2.4 고체에어로졸소화설비의작동방식(자동또는수동)을표시등으로명시할것
2.6.2.5 고체에어로졸소화설비가기동할경우음향장치를통해경보를발할것
2.6.2.6 제어반에서신호를수신할경우방호구역별경보장치의작동, 수동식기동장치의작동및화
재감지기의작동등을표시등으로명시할것
2.6.3 고체에어로졸소화설비가설치된구역의출입구에는고체에어로졸의방출을명시하는표시등을
설치해야한다.
2.6.4 고체에어로졸소화설비의오작동을제어하기위해제어반인근에설비정지스위치를설치해야한
다.
2.7 음향장치
2.7.1 고체에어로졸소화설비의음향장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.7.1.1 화재감지기가작동하거나수동식기동장치가작동할경우음향장치가작동할것
2.7.1.2 음향장치는방호구역마다설치하되해당구역의각부분으로부터하나의음향장치까지의수
평거리는25 m 이하가되도록할것
2.7.1.3 음향장치는경종또는사이렌(전자식사이렌을포함한다)으로하되, 주위의소음및다른용
도의경보와구별이가능한음색으로할것. 이경우경종또는사이렌은자동화재탐지설비·비상벨설
비또는자동식사이렌설비의음향장치와겸용할수있다.
2.7.1.4 주음향장치는화재표시반의내부또는그직근에설치할것
2.7.1.5 음향장치는다음의기준에따른구조및성능의것으로할것
2.7.1.5.1 정격전압의80 % 전압에서음향을발할수있는것으로할것
2.7.1.5.2 음량은부착된음향장치의중심으로부터1 m 떨어진위치에서90 dB 이상이되는것으로
할것
2.7.1.6 고체에어로졸의방출개시후1분이상경보를계속발할것
2.8 화재감지기
2.8.1 고체에어로졸소화설비의화재감지기는다음의기준에따라설치해야한다.
2.8.1.1 고체에어로졸소화설비에는다음의감지기중하나를설치할것
2.8.1.1.1 광전식공기흡입형감지기
2.8.1.1.2 아날로그방식의광전식스포트형감지기
2.8.1.1.3 중앙소방기술심의위원회의심의를통해고체에어로졸소화설비에적응성이있다고인정된
감지기
2.8.1.2 화재감지기1개가담당하는바닥면적은「자동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술
기준(NFTC 203)」의2.4.3의규정에따른바닥면적으로할것
2.9 방호구역의자동폐쇄장치
2.9.1 고체에어로졸소화설비의방호구역은고체에어로졸소화설비가기동할경우다음의기준에따라
자동적으로폐쇄되어야한다.
2.9.1.1 방호구역내의개구부와통기구는고체에어로졸이방출되기전에폐쇄되도록할것
2.9.1.2 방호구역내의환기장치는고체에어로졸이방출되기전에정지되도록할것
2.9.1.3 자동폐쇄장치의복구장치는제어반또는그직근에설치하고, 해당장치를표시하는표지를
부착할것
2.10 비상전원
2.10.1 고체에어로졸소화설비에는자가발전설비, 축전지설비(제어반에내장하는경우를포함한다. 이
하같다) 또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었다가필요한때전기를공급하는장치.
이하같다)에따른비상전원을다음의기준에따라설치해야한다. 다만, 2 이상의변전소(「전기사업
법」제67조에따른변전소를말한다. 이하같다)에서전력을동시에공급받을수있거나하나의변
전소로부터전력의공급이중단되는때에는자동으로다른변전소로부터전력을공급받을수있도록
상용전원을설치한경우에는비상전원을설치하지않을수있다.
2.10.1.1 점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.10.1.2 고체에어로졸소화설비에최소20분이상유효하게전원을공급할것
2.10.1.3 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전력을공급받
을수있도록할것
2.10.1.4 비상전원의설치장소는다른장소와방화구획할것(제어반에내장하는경우는제외한다).
이경우그장소에는비상전원의공급에필요한기구나설비외의것(열병합발전설비에필요한기구
나설비는제외한다)을두어서는아니된다.
2.10.1.5 비상전원을실내에설치하는때에는그실내에비상조명등을설치할것
2.11 배선등
2.11.1 고체에어로졸소화설비의배선은「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기준」에서정
한것외에다음의기준에따라설치해야한다.
2.11.1.1 비상전원으로부터제어반에이르는전원회로배선은내화배선으로할것. 다만, 자가발전설비
와제어반이동일한실에설치된경우에는자가발전기로부터그제어반에이르는전원회로배선은그
렇지않다.
2.11.1.2 상용전원으로부터제어반에이르는배선, 그밖의고체에어로졸소화설비의감시회로ㆍ조작회
로또는표시등회로의배선은내화배선또는내열배선으로할것. 다만, 제어반안의감시회로ㆍ조작
회로또는표시등회로의배선은그렇지않다.
2.11.1.3 화재감지기의배선은「자동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 20
3)」2.8(배선)의기준에따른다.
2.11.2 2.11.1에따른내화배선및내열배선에사용되는전선의종류및설치방법은「옥내소화전설비
의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1) 및표2.7.2(2)의기준에따른다.
2.11.3 소화설비의과전류차단기및개폐기에는"고체에어로졸소화설비용"이라고표시한표지를해야
한다.
2.11.4 소화설비용전기배선의양단및접속단자에는다음의기준에따른표지또는표시를해야한
다.
2.11.4.1 단자에는"고체에어로졸소화설비단자"라고표시한표지를부착할것
2.11.4.2 소화설비용전기배선의양단에는다른배선과식별이용이하도록표시할것
2.12 과압배출구
2.12.1 고체에어로졸소화설비가설치된방호구역에는소화약제방출시과압으로인한구조물등의
손상을방지하기위하여과압배출구를설치해야한다.
◉소방청공고제2022-225호
　「자동화재속보설비의 화재안전기술기준(NFTC 204)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
자동화재속보설비의 화재안전기술기준(NFTC 204) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0557)
붙임  자동화재속보설비의 화재안전기술기준(NFTC 204) 제정 전문 1부.  끝.
자동화재속보설비의화재안전기술기준(NFTC 204)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제2호사
목에따른자동화재속보설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라경보설비인자동화재속보설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「자동화재속보설비의화재안전성
능기준(NFPC 204)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할자동화재속보설비의배관배선등의
공사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위안에
서이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「자동화재속보설비의화재안전기준(NFSC 204)」에적합하게설치
및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에의한다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "속보기"란화재신호를통신망을통하여음성등의방법으로소방관서에통보하는장치를말
한다.
1.7.1.2 "통신망"이란유선이나무선또는유무선겸용방식을구성하여음성또는데이터등을전송
할수있는집합체를말한다.
1.7.1.3 "데이터전송방식"이란전기·통신매체를통해서전송되는신호에의하여어떤지점에서다른
수신지점에데이터를보내는방식을말한다.
1.7.1.4 "코드전송방식"이란신호를표본화하고양자화하여, 코드화한후에펄스혹은주파수의조합
으로전송하는방식을말한다.
2. 기술기준
2.1 자동화재속보설비의설치기준
2.1.1 자동화재속보설비는다음기준에따라설치해야한다.
2.1.1.1 자동화재탐지설비와연동으로작동하여자동적으로화재신호를소방관서에전달되는것으로
할것. 이경우부가적으로특정소방대상물의관계인에게화재신호를전달되도록할수있다.
2.1.1.2 조작스위치는바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의높이에설치할것
2.1.1.3 속보기는소방관서에통신망으로통보하도록하며, 데이터또는코드전송방식을부가적으로
설치할수있다. 다만, 데이터및코드전송방식의기준은소방청장이정하여고시한「자동화재속보설
비의속보기의성능인증및제품검사의기술기준」제5조제12호에따른다.
2.1.1.4 문화재에설치하는자동화재속보설비는2.1.1.1의기준에도불구하고속보기에감지기를직접
연결하는방식(자동화재탐지설비1개의경계구역에한한다)으로할수있다.
2.1.1.5 속보기는소방청장이정하여고시한「자동화재속보설비의속보기의성능인증및제품검사의
기술기준」에적합한것으로설치할것
◉소방청공고제2022-226호
　「누전경보기의 화재안전기술기준(NFTC 205)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
누전경보기의 화재안전기술기준(NFTC 205) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0557)
붙임  누전경보기의 화재안전기술기준(NFTC 205) 제정 전문 1부.  끝.
누전경보기의화재안전기술기준(NFTC 205)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제2호자
목에따른누전경보기의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라경보설비인누전경보기기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「누전경보기의화재안전성능기준
(NFPC 205)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할누전경보기의배관배선등의공사가
현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위안에서이
기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의
「누전경보기의화재안전기준(NFSC 205)」에적합하게설치및관
리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에의한다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "누전경보기"란내화구조가아닌건축물로서벽, 바닥또는천장의전부나일부를불연재료
또는준불연재료가아닌재료에철망을넣어만든건물의전기설비로부터누설전류를탐지하여경보
를발하는기기로서, 변류기와수신부로구성된것을말한다.
1.7.1.2 "수신부"란변류기로부터검출된신호를수신하여누전의발생을해당특정소방대상물의관
계인에게경보하여주는것(차단기구를갖는것을포함한다)을말한다.
1.7.1.3 "변류기"란경계전로의누설전류를자동적으로검출하여이를누전경보기의수신부에송신하
는것을말한다.
1.7.1.4 "경계전로"란누전경보기가누설전류를검출하는대상전선로를말한다.
1.7.1.5 "과전류차단기"란「전기설비기술기준의판단기준」제38조와제39조에따른것을말한다.
1.7.1.6 "분전반"이란배전반으로부터전력을공급받아부하에전력을공급해주는것을말한다.
1.7.1.7 "인입선"이란「전기설비기술기준」제3조제1항제9호에따른것으로서, 배전선로에서갈라져
서직접수용장소의인입구에이르는부분의전선을말한다.
1.7.1.8 "정격전류"란전기기기의정격출력상태에서흐르는전류를말한다.
2. 기술기준
2.1 누전경보기의설치방법등
2.1.1 누전경보기는다음기준에따라설치해야한다.
2.1.1.1 경계전로의정격전류가60 A를초과하는전로에있어서는1급누전경보기를, 60 A 이하의전
로에있어서는1급또는2급누전경보기를설치할것. 다만, 정격전류가60 A를초과하는경계전로가
분기되어각분기회로의정격전류가60 A 이하로되는경우당해분기회로마다2급누전경보기를설
치한때에는당해경계전로에1급누전경보기를설치한것으로본다.
2.1.1.2 변류기는특정소방대상물의형태, 인입선의시설방법등에따라옥외인입선의제1지점의부
하측또는제2종접지선측의점검이쉬운위치에설치할것. 다만, 인입선의형태또는특정소방대
상물의구조상부득이한경우에는인입구에근접한옥내에설치할수있다.
2.1.1.3 변류기를옥외의전로에설치하는경우에는옥외형으로설치할것
2.2 수신부
2.2.1 누전경보기의수신부는옥내의점검에편리한장소에설치하되, 가연성의증기·먼지등이체류
할우려가있는장소의전기회로에는해당부분의전기회로를차단할수있는차단기구를가진수신
부를설치해야한다. 이경우차단기구의부분은해당장소외의안전한장소에설치해야한다.
2.2.2 누전경보기의수신부는다음의장소이외의장소에설치해야한다. 다만, 해당누전경보기에대
하여방폭·방식·방습·방온·방진및정전기차폐등의방호조치를한것은그렇지않다.
2.2.2.1 가연성의증기·먼지·가스등이나부식성의증기·가스등이다량으로체류하는장소
2.2.2.2 화약류를제조하거나저장또는취급하는장소
2.2.2.3 습도가높은장소
2.2.2.4 온도의변화가급격한장소
2.2.2.5 대전류회로·고주파발생회로등에따른영향을받을우려가있는장소
2.2.3 음향장치는수위실등상시사람이근무하는장소에설치해야하며, 그음량및음색은다른
기기의소음등과명확히구별할수있는것으로해야한다.
2.3 전원
2.3.1 누전경보기의전원은「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기준」에서정한것외에
다음의기준에따라야한다.
2.3.1.1 전원은분전반으로부터전용회로로하고, 각극에개폐기및15 A 이하의과전류차단기(배선
용차단기에있어서는20 A 이하의것으로각극을개폐할수있는것)를설치할것
2.3.1.2 전원을분기할때는다른차단기에따라전원이차단되지않도록할것
2.3.1.3 전원의개폐기에는"누전경보기용"이라고표시한표지를할것
◉동부지방산림청고시 제2022-16호
 「임업ㆍ산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」제28조제3항 및「같은 법 시행
규칙」제24조제3항에 따라 공익직접지불제도 명예감시원의 운영에 관한 규정을 아래와 같이 제정·고
시합니다.
      2022년 11월 25일
               동부지방산림청장
                 공익직접지불제도 명예감시원 운영에 관한 규정
제1조(목적) 이 규정은 「임업·산림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률」제28조제
 3항, 같은 법 시행규칙 제24조제3항에 따른 공익직접지불제도 명예감시원의 운영에 필요한 세부 사
 항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(명예감시원의 구성) 공익직접지불제도 명예감시원(이하 "명예감시원"이라 한다)은 「임업·산
 림 공익기능 증진을 위한 직접지불제도 운영에 관한 법률 시행규칙」(이하 "시행규칙”이라 한다)
 제24조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 지방산림청장이 위촉한 사람으로 구성한
 다.

제3조(명예감시원의 임무범위) 명예감시원의 임무범위는 다음 각 호와 같다.
 1. 시행규칙 제24조제2항제1호에 따른 공익직접지불금 등록요건 및 준수사항 이행 등에 대한 감
  시·지도·홍보 및 위반행위 신고
 2. 그 밖의 지방산림청장이 공익직접지불제도 시행 목적의 달성 및 투명성 확보를 위하여 부여하는
  임무

제4조(명예감시원의 신청) 제2조에 따라 명예감시원을 희망하는 사람은 별지 제1호 서식의 공익직접
 지불제도 명예감시원 신청서(이하 "신청서"라 한다)를 작성하여 주소지를 관할하는 지방산림청장에
 게 매년 5월·11월의 말일까지 제출하여야 한다. 다만, 지방산림청장이 필요하다고 판단하는 경우
 제6조에 따른 명예감시원의 정원 내에서 명예감시원을 희망하는 사람으로부터 수시 신청을 받아
 명예감시원으로 위촉할 수 있다.

제5조(명예감시원 위촉) ① 지방산림청장은 제4조에 따라 신청받은 사람 중에서 적격자를 명예감시
 원으로 위촉하고, 별지 제2호 서식의 공익직접지불제도 명예감시원증(이하 "명예감시원증”라 한
 다)을 발급한다.
 ② 지방산림청장은 명예감시원증이 분실 또는 훼손된 경우에는 별지 제3호 서식의 재발급 신청서
 를 제출받아 명예감시원증을 재발급하여야 한다.
 ③ 지방산림청장은 제1항 및 제2항의 경우 별지 제4호 서식의 공익직접지불제도 명예감시원증 발
 급대장(이하 "발급대장"이라 한다)에 기록하여야한다.
 ④ 명예감시원의 위촉기간은 위촉 기준일로부터 3년으로 하며, 기존 명예감시원의 업무 역량을 고
 려하여 위촉기간 만료 후에 재위촉할 수 있다. 다만, 이 경우 명예감시원증 재발급을 생략할 수 있
 다.
⑤ 위촉 기준일은 6월·12월의 1일로 한다. 다만, 수시 신청을 통해 지방산림청장이 명예감시원을
 위촉하는 경우 위촉 기준일은 그 신청일로부터 30일 이내로 한다.

제6조(명예감시원 정원) 지방산림청장은 명예감시원의 효율적인 운영을 위해 총 정원을 정하여 관리
 하여야 한다.

제7조(명예감시원 해촉) ① 지방산림청장은 다음 각 호에 해당하는 명예감시원을 해촉할 수 있다.
 1. 제3조의 임무를 성실히 수행하지 않는 경우
 2. 명예감시원이 임무와 관련된 부정한 행위를 하여 명예감시원으로 부적당하다고 판단하는 경우
 3. 최근 1년간 교육 또는 활동, 신고 등의 실적이 없거나 지방산림청장의 활동 요청에 2회 이상
 불참한 경우
 4. 그 밖에 본인이 희망하거나, 사망 또는 질병 등의 사유로 임무수행이 곤란하게 된 경우
 ② 지방산림청장은 명예감시원을 해촉할 시 명예감시원증을 회수하여야 하고, 분실로 회수하지 못
 한 경우에는 사유서를 송부하여야 한다.

제8조(명예감시원 교육훈련 등) ① 지방산림청장은 명예감시원에 대하여 명예감시원의 업무범위, 활
 동방법, 부정수급 감시·신고요령 등에 대해 연 1회 이상 정기교육을 실시하여야 한다.
 ② 명예감시원은 연 1회 이상 지방산림청장이 실시하는 정기교육에 참석하여야 한다.

제9조(명예감시원의 활동 등) ① 제3조의 업무 수행을 위한 명예감시원의 활동사항은 다음 각 호와
 같다.
 1. 공익직접지불제도 이행 여부 등에 관한 지도·홍보, 위반사항의 감시·신고 활동을 자율적으로
 수행
 2. 지방산림청장이 지시하는 지도·홍보, 위반사항의 감시·신고, 관계 공무원과의 합동조사 등에
 참여
 3. 그 밖에 공정한 공익직접지불제 운영을 위하여 지방청장이 지시하는 업무
 ② 명예감시원은 제1항에 따른 업무 수행 결과에 대하여 별지 제5호 서식의 명예감시원 활동 보고
 서를 작성하여 분기별로 취합하여 지방산림청장에게 제출하여야 한다.
 ③ 명예감시원은 제1항 각 호에서 정한 임무를 수행함에 있어서 그 권한을 남용하거나 임무 수행
 과정에서 알게 된 비밀을 누설하여서는 아니 된다.

제10조(명예감시원의 활동수당 및 여비 지급) ① 명예감시원이 임무를 수행하거나 제9조제1항에 따
 른 활동에 참여한 경우 활동수당을 예산 범위 내에서 지급할 수 있으며, 활동수당과 별도로 공무원
 여비규정에 준하여 여비를 지원할 수 있다. 다만, 1일 4시간 이상의 활동에 한하여 1인당 연 50일
 의 범위 안에서 지급하며, 감시·지도·홍보 등의 활동은 지방산림청장이 계획을 수립하여 추진한
 경우에 한하여 지급할 수 있다.
 ② 제8조에 따라 지방산림청장 또는 국유림관리소장이 실시한 교육에 참석한 명예감시원에게 수당
 을 지급할 경우에는 제1항의 활동수당에 준하여 지급할 수 있다.
 ③ 제8조에 따라 실시한 교육에 참석한 명예감시원에 대하여 예산의 범위 내에서 공무원 여비규정
에 따른 여비를 지급할 수 있다.

제11조(재검토기한) 지방산림청장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시
 에 대해 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마
 다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.



                      부       칙<2022.11.25.>
이 고시는 2022년 11월 26일부터 시행한다.
■ 공익직접지불제도 명예감시원 운영에 관한 규정[별지 제1호서식]



                 공익직접지불제도 명예감시원 신청서

   성   명                      주민등록번호

   주   소

                                                           사진 붙이는 곳
  전화번호                          휴대전화
                                                         (가로 3㎝ × 세로 4㎝)
   소속단체
   (직장명)
   활동지역
  (시ㆍ군명)

            (주요 사회활동 경력 또는 신청 사유 등을 기재)




  신청사유




 「공익직접지불제도 명예감시원 운영에 관한 규정」 제4조에 따라 위와 같이 공익직접지불제도 명예감시원을
 신청합니다.


                                       20   년   월   일

                                 신청인                (서명 또는 직인)




                           동부지방산림청장 귀하



                             개인정보 제공 동의서


 1. 본인은 공익직접지불제도 명예감시원의 위ㆍ해촉, 재위촉, 활동경비 지급 등을 위하여 본인의 생년월일,
   주소, 연락처, 소속단체 등을 지방산림청(국유림관리소 포함)에 제공하고 공익직접지불제도 명예감시원
   에서 해촉될 때까지 활용하는 것에 동의합니다.
 2. 상기 개인정보 제공 동의를 거부할 수 있으며, 이 경우 명예감시원 위촉ㆍ재위촉, 활동경비 지급 등이 제
   한될 수 있습니다.


                                개인정보 제공 동의자              (서명)
■ 공익직접지불제도 명예감시원 운영에 관한 규정[별지 제2호서식]




                 공익직접지불제도 명예감시원증


     [앞면]




                             공익직접지불제도 명예감시원증




                                            사진




                                  소속:
                                  성명:

                                  동부지방산림청



                              재질: 폴리염화비닐(PVC)
                                            규격: 54㎜ × 85.6㎜


     [뒷면]



                              www.forest.go.kr

                              발행번호: 제                호
                              성     명:
                              생년월일:

                               1. 위 사람은 「임업·산림 공익기능
                              증진을 위한 직접지불제도 운영에 관
                              한 법률」 제28조의 규정에 의한 명예감
                              시원임을 증명함.

                               2. 이 증은 다른 사람에게 양도 또
                              는 대여할 수 없음.

                                         2022.   .       .


                                  동부지방산림청
■ 공익직접지불제도 명예감시원 운영에 관한 규정[별지 제3호서식]



           공익직접지불제도 명예감시원증 재발급 신청서

   성   명                       생년월일

  발행번호
                              (명예감시원 증 발행번호를 모를 시 미기재)
                                                                   사진 붙이는 곳
   주   소
                                                                 (가로 3㎝ × 세로 4㎝)
  전화번호                         휴대전화
  소속단체
  (직장명)

            (명예감시원증 분실, 훼손 사유 등을 기재)




   재발급
    사유




 「공익직접지불제도 명예감시원 운영에 관한 규정」 제5조제2항에 따라 위와 같이 공익직접지불제도 명예감
 시원증 재발급을 신청합니다.



                                        20   년   월          일
                                신청인                  (서명)




                           동부지방산림청장 귀하



                             개인정보 제공 동의서


 1. 본인은 공익직접지불제도 명예감시원의 위ㆍ해촉 및 재위촉 및 활동경비 지급 등을 위하여 본인의 생년월
   일, 주소, 연락처, 소속단체 등을 지방산림청(국유림관리소 포함)에 제공하고 공익직접지불제도 명예감시
   원에서 해촉될 때까지 활용하는 것에 동의합니다.
 2. 상기 개인정보 제공 동의를 거부할 수 있으며, 이 경우 명예감시원 위촉ㆍ재위촉, 활동경비 지급 등이 제
   한될 수 있습니다.


                               개인정보 제공 동의자                      (서명)
■ 공익직접지불제도 명예감시원 운영에 관한 규정[별지 제4호서식]


               공익직접지불제도 명예감시원증 발급대장
                                                                  (작성기관: 동부지방산림청)


                  소 속
  발행번호                  소속         성명        생년월일       위촉일자        해촉일자     비고
           단체구분
                       단체명




※ 작성요령

 1. 발행번호는 “관리기관(2자리)-발급년도(2자리)-일련번호(4자리)” 순으로 부여(예: 01-05-0001)

   ○ 관리기관 번호: 북부지방산림청 01, 동부지방산림청 02, 남부지방산림청 03, 중부지방산림청 04, 서부지방산림청 05

 2. 소속의 단체구분은 이장·통장, 생산자단체, 소비자단체, 기타로 기재

 3. 비고란에 해촉 사유를 간략히 기재
■ 공익직접지불제도 명예감시원 운영에 관한 규정[별지 제5호서식]


             공익직접지불제도 명예감시원 활동 보고서

   보고일자

                             소 속       성 명

   보 고 자                                     (서명)
                                             (서명)

   제    목

   일    시

   장    소




   활동내용




  조사자 의견




              ※ 첨부 : 증빙사진 및 관련 서류 등
◉소방청공고제2022-227호
　「가스누설경보기의 화재안전기술기준(NFTC 206)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
가스누설경보기의 화재안전기술기준(NFTC 206) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0557)
붙임  가스누설경보기의 화재안전기술기준(NFTC 206) 제정 전문 1부.  끝.
가스누설경보기의화재안전기술기준(NFTC 206)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제2호차
목에따른가스누설경보기의설치및관리에대해적용한다. 다만, 「액화석유가스의안전관리및사
업법」및「도시가스사업법」에따른가스누출자동차단장치또는가스누출경보기설치대상으로서
「액화석유가스의안전관리및사업법」및「도시가스사업법」에적합하게설치한경우에는이기
준에적합한것으로본다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라경보설비인가스누설경보기의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「가스누설경보기의화재안전성능
기준(NFPC 206)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할가스누설경보기의배관배선등의공
사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위안에서
이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의
「가스누설경보기의화재안전기준(NFSC 206)」에적합하게설치
및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에의한다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "가연성가스경보기"란보일러등가스연소기에서액화석유가스(LPG), 액화천연가스(LNG) 등
의가연성가스가새는것을탐지하여관계자나이용자에게경보하여주는것을말한다. 다만, 탐지소
자외의방법에의하여가스가새는것을탐지하는것, 점검용으로만들어진휴대용탐지기또는연동
기기에의하여경보를발하는것은제외한다.
1.7.1.2 "일산화탄소경보기"란일산화탄소가새는것을탐지하여관계자나이용자에게경보하여주
는것을말한다. 다만, 탐지소자외의방법에의하여가스가새는것을탐지하는것, 점검용으로만들
어진휴대용탐지기또는연동기기에의하여경보를발하는것은제외한다.
1.7.1.3 "탐지부"란가스누설경보기(이하"경보기"라한다) 중가스누설을탐지하여중계기또는수신
부에가스누설신호를발신하는부분을말한다.
1.7.1.4 "수신부"란경보기중탐지부에서발하여진가스누설신호를직접또는중계기를통하여수
신하고이를관계자에게음향으로서경보하여주는것을말한다.
1.7.1.5 "분리형"이란탐지부와수신부가분리되어있는형태의경보기를말한다.
1.7.1.6 "단독형"이란탐지부와수신부가일체로되어있는형태의경보기를말한다.
1.7.1.7 "가스연소기"란가스레인지또는가스보일러등가연성가스를이용하여불꽃을발생하는장
치를말한다.
2. 기술기준
2.1 가연성가스경보기
2.1.1 가연성가스를사용하는가스연소기가있는경우에는가연성가스(액화석유가스(LPG), 액화천연
가스(LNG) 등)의종류에적합한경보기를가스연소기주변에설치해야한다.
2.1.2 분리형경보기의수신부는다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.2.1 가스연소기주위의경보기의상태확인및유지관리에용이한위치에설치할것
2.1.2.2 가스누설경보음향의음량과음색이다른기기의소음등과명확히구별될것
2.1.2.3 가스누설경보음향의크기는수신부로부터1 m 떨어진위치에서음압이70 dB 이상일것
2.1.2.4 수신부의조작스위치는바닥으로부터의높이가0.8 m 이상1.5 m 이하인장소에설치할것
2.1.2.5 수신부가설치된장소에는관계자등에게신속히연락할수있도록비상연락번호를기재한
표를비치할것
2.1.3. 분리형경보기의탐지부는다음의기준에따라설치해야한다.