제1
   764
     1호                 관        보       2
                                         011
                                           .11
                                             .24
                                               .(목요일)
제5조제2항제8호 각 호 외의 부분 중 “
                      다음의 기준에 따른”
                                을“다음 각목의 기준에 따른”
                                               으로 하고,단서
 “
 다만,캐비닛형일 경우에는 그러하지 아니하다.
                        ”를 신설하며,같은 조 제2항제8호나목 중 “
                                                100ℓ”
                                                    를
 “
 100L"
     으로 한다.
제5조제2항제10호를 삭제한다.
제5조제5항제1호 중 “
            방수압이 10분”
                    을 “
                      방수압이10분(
                             근린생활시설의 경우에는 20분)
                                             ”으로 하고,같은
 조 제5항제4호 및 같은 조 제6항을 다음과 같이 신설한다.
 4.한국소방산업기술원 또는 법 제42조제1항의 규정에 따라 성능시험기관으로 지정받은 기관에서 그
 성능을 검증받은 것으로 설치할 것
 ⑥ 캐비닛형 간이스프링클러설비를 사용할 경우 한국소방산업기술원 또는 법 제42조제1항에 따라
 성능시험기관으로 지정받은 기관에서 그 성능을 검증받은 것으로 설치하여야 한다.
제6조 각 호 외의 부분 중 “
                (폐쇄형간이스프링클러설비의 방호구역ㆍ유수검지장치)폐쇄형간이스프링
 클러설비의”
      를 “
        (간이스프링클러설비의 방호구역ㆍ유수검지장치)간이스프링클러설비의”
                                          로 하며,단
 서“
  다만,캐비닛형의 경우에는 제3호의 기준에 적합하여야 한다.
                                 ”를 신설한다.
제7조를 삭제한다.
제8조제1항을 다음과 같이 한다.
 ① 배관은 배관용탄소강관(
              KS D 3507)
                       ,이음매 없는 구리 및 구리합금관(
                                         KS D 5301)또는 일반배
 관용 스테인리스 강관(
            KS D 3595)
                     을 사용하고 배관내 사용압력이 1.
                                       2㎫ 이상일 경우에는 압력배
 관용탄소강관(
       KS D 3562)
                이나 이와 동등 이상의 강도ㆍ내식성 및 내열성을 가진 것으로 하며,상
 수도직결형에 사용하는 배관 및 밸브는「수도법」제14조(
                              수도용 자재와 제품의 인증 등)
                                              에 적합한
 제품을 사용하여야 한다.
제8조제2항 각 호 외의 부분 중 “
                   제1항의 규정에”
                           를 “
                             제1항에도”
                                  로 “
                                    각호의 1에”
                                          를 “
                                            각 호의 어느 하
 나에”
   로 한다.
제8조제3항제1호를 다음과 같이 한다.
 1.전용으로 할 것.다만,상수도직결형의 경우에는 수도배관 호칭지름 32㎜ 이상의 배관이어야
 하고,간이헤드가 개방될 경우에는 유수신호 작동과 동시에 다른 용도로 사용하는 배관의 송수를
 자동 차단할 수 있도록 하여야 하며,배관과 연결되는 이음쇠 등의 부속품은 물이 고이는 현상을
 방지하는 조치를 하여야 한다.
제8조제3항제3호 중 “
            제5조제1항의 규정에”
                       를 “
                         제5조제1항에”
                                로 한다.
제8조제9항제2호나목 중 “
              습식간이스프링클러에 격자형 배관방식”
                                 을 “
                                   격자형 배관방식”
                                           으로 하고,단
 서“
  다만,중앙소방기술심의위원회 또는 지방소방기술심의위원회의 심의를 거친 경우에 한한다.
                                               ”를
 삭제한다.
제8조제10항 중 “
          습식간이스프링클러설비의 가지배관에”
                            를 “
                              가지배관에”
                                   로 “
                                     먹는물관리법 제5조의 규
 정에”
   를 “
     「먹는물관리법」제5조에”
                 로 한다.
제8조제11항을 삭제한다.
제8조제12항 각 호 외의 부분 중 “
                    습식유수검지장치 또는 건식유수검지장치를 사용하는 간이스프링
 클러설비에는 동장치를”
            을 “
              간이스프링클러설비에는 유수검지장치를”
                                 로 하며,같은 조 제13항제3호
 “
 제1호 내지 제2호의”
            를 “
              제1호 및 제2호의”
                        로 한다.
                            60