yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제17641호
관
보
2011.11.24.(목요일)
76
2.고시내용:수용또는사용할토지세목고시
3.사업명:국도38호선정자삼거리외1개소사고잦은곳개선공사
4.사업시행자및사업시행기간:경기도시공사(2011.06～2011.11)
5.설계도서,자금계획등의공람기간및장소:수원국도관리사무소(☎031-218-1744)
6.수용또는사용할토지의세목조서:
토지세목(변경)
구분소재지
지번
지목
지적(㎡)
소유자
관계인
당초
편입
모번
편입
지분
성명
주소
성명
주소
1
평택시
고덕면
동고리
378-16 378-16
답
10
10
이연성서울성북구돈암동
616-100한신@ 113-1401
평택중앙새
마을금고
평택시평택동
46-14
2
“
378-19 378-19
답
81
81
이연성서울성북구돈암동
616-100한신@ 113-1401
-
-
3
“
378-21 378-21
답
152
152
이연성서울성북구돈암동
616-100한신@ 113-1401
-
-
◉대전지방국토관리청고시제2011-366호
도로구역결정(변경)
「도로법」제24조에따라도로의구역을아래와같이결정(변경)하였음을고시합니다.
2011년11월24일
대전지방국토관리청장
1.도로구역결정(변경)내용
구분
종류
노선명
구간
총연장
(km)
중요
경과지
구역결정
(변경)이유
당초
일반
국도
국도43호선
(연기-고성)
시점:충남아산시음봉면
송촌리69전
종점
:충남
아산시
둔포면
관대리375답
5.96
아산시
음봉면,
둔포면
음봉~영인
도로건설공사
변경
일반
국도
국도43호선
(연기-고성)
시점:충남아산시음봉면
송촌리69전
종점
:충남
아산시
둔포면
관대리375답
5.96
아산시
음봉면,
둔포면
음봉~영인
도로건설공사
※ 변경사유:도로
편입제외
2.사업시행기간:2007년3월～2017년3월
3.설계도서,자금계획등의공람기간및장소
가.공람기간:사업시행기간내
나.공람장소:대전지방국토관리청도로계획과(☎042-670-3514)
제17641호
관
보
2011.11.24.(목요일)
77
구분
도로의종류
일반국도
노선명
국도43호선
당초
접도구역지정
◦접도구역:신설도로구역경계선으로부터양측각5m범위내
◦위치
시점:충남아산시음봉면송촌리69전
종점:충남아산시둔포면관대리375답
접도구역지정목적
◦국도43호선음봉～영인도로건설공사에따른접도구역의지정
◦도로의구조에대한손괴방지,미관의보존
◦교통에대한위험방지
소재지
편입j제외토지
토지소유자
권리관계인
지번
지목
면적
(㎡) 지분
성명
주소
성명주소권리의
종류
아산시둔포면
관대리
208-20 임야
761 1/1
김석진
대전시서구둔산동1510
목련아파트203-806
아산시둔포면
관대리
208-17
전
138 1/1
김석진
대전시서구둔산동1510
목련아파트203-806
아산시둔포면
관대리
207-34
잡
238 1/1
주식회사
한미에프쓰리
충남아산시둔포면
관대리207-21
아산시둔포면
관대리
207-41
잡
163 1/1
국
국토해양부
구분
도로의종류
일반국도
노선명
국도43호선
변경
접도구역지정
◦접도구역:신설도로구역경계선으로부터양측각5m범위내
◦위치
시점:충남아산시음봉면송촌리69전
종점:충남아산시둔포면관대리375답
접도구역지정목적
◦국도43호선음봉～영인도로건설공사에따른접도구역의지정
◦도로의구조에대한손괴방지,미관의보존
◦교통에대한위험방지
4.편입제외토지의세목조서:붙임과같음
음봉～영인도로건설공사에편입제외되는토지(토지상에있는물건포함)의세목및권리의명세
를공람장소에비치하고일반인에게보입니다.
편입제외토지의세목조서
□사업지역:충남아산시
◉대전지방국토관리청고시제2011-367호
접도구역지정(변경)
「도로법」제49조제2항에따라접도구역을다음과같이지정(변경)하였음을고시합니다.(단,도시계
획구역은제외)
2011년11월24일
대전지방국토관리청장
※ 변경사유:도로편입제외
제1
   764
     1호                관        보       2
                                        011
                                          .11
                                            .24
                                              .(목요일)
제2조(
   적용범위)
       「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」(
                                이하 “
                                   법”이라 한다)제9조제1항 및
 같은 법 시행령(
         이하 “
            영”이라 한다)별표 4소화설비의 소방시설 적용기준란 제5호에 따른 미분무
 소화설비는 이 기준에서 정하는 규정에 따라 설비를 설치하고 유지․관리하여야 한다.
제3조(
   정의)이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
 1.“
   미분무소화설비”
          란 가압된 물이 헤드 통과 후 미세한 입자로 분무됨으로써 소화성능을 가지는
  설비를 말하며,소화력을 증가시키기 위해 강화액 등을 첨가할 수 있다.
 2.“
   미분무”
      란 물만을 사용하여 소화하는 방식으로 최소설계압력에서 헤드로부터 방출되는 물입자
  중 99%의 누적체적분포가 400㎛ 이하로 분무되고 A,
                                B,C급화재에 적응성을 갖는 것을 말한다.
 3.“
   미분무헤드”
        란 하나 이상의 오리피스를 가지고 미분무소화설비에 사용되는 헤드를 말한다.
 4.“
   개방형 미분무헤드”
            란 감열체 없이 방수구가 항상 열려져 있는 헤드를 말한다.
 5.“
   폐쇄형 미분무헤드”
            란 정상상태에서 방수구를 막고 있는 감열체가 일정온도에서 자동적으로 파
  괴·
   용융 또는 이탈됨으로써 방수구가 개방되는 헤드를 말한다.
 6.“
   저압 미분무 소화설비”
              란 최고사용압력이 1.
                         2㎫ 이하인 미분무소화설비를 말한다.
 7.“
   중압 미분무 소화설비”
              란 사용압력이 1.
                       2㎫을 초과하고 3.
                                 5㎫ 이하인 미분무소화설비를 말한
  다.
 8.“
   고압 미분무 소화설비”
              란 최저사용압력이 3.
                         5㎫을 초과하는 미분무소화설비를 말한다.
 9.“
   폐쇄형 미분무소화설비”
              란 배관 내에 항상 물 또는 공기 등이 가압되어 있다가 화재로 인한 열
  로 폐쇄형 미분무헤드가 개방되면서 소화수를 방출하는 방식의 미분무소화설비를 말한다.
 10.“
    개방형 미분무소화설비”
               란 화재감지기의 신호를 받아 가압송수장치를 동작시켜 미분무수를 방
  출하는 방식의 미분무소화설비를 말한다.
 11.“
    유수검지장치(
          패들형을 포함한다.
                   )”란 본체내의 유수현상을 자동적으로 검지하여 신호 또는 경
  보를 발하는 장치를 말한다.
 12.“
    전역방출방식”
          이란 고정식 미분무소화설비에 배관 및 헤드를 고정 설치하여 구획된 방호구역
  전체에 소화수를 방출하는 설비를 말한다.
 13.“
    국소방출방식”
          이란 고정식 미분무소화설비에 배관 및 헤드를 설치하여 직접 화점에 소화수를
  방출하는 설비로서 화재발생 부분에 집중적으로 소화수를 방출하도록 설치하는 방식을 말한다.
 14.“
    호스릴방식”
         이란 미분무건을 소화수 저장용기 등에 연결하여 사람이 직접 화점에 소화수를 방
  출하는 소화설비를 말한다.
 15.“
    교차회로방식”
          이란 하나의 방호구역 내에 2이상의 화재감지기회로를 설치하고 인접한 2이상
  의 화재감지기가 동시에 감지되는 때에는 미분무 소화설비가 작동하여 소화수가 방출되는 방식을
  말한다.
 16.“
    가압수조”
        란 가압원인 압축공기 또는 불연성 고압기체에 의해 소방용수를 가압시키는 수조를
  말한다.
 17.“
    개폐표시형밸브”
           란 밸브의 개폐여부를 외부에서 식별이 가능한 밸브를 말한다.
 18."
    연소할 우려가 있는 개구부"
                  란 각 방화구획을 관통하는 컨베이어·
                                     에스컬레이터 또는 이와 유사
  한 시설의 주위로서 방화구획을 할 수 없는 부분을 말한다.
                           63
제1
   764
     1호                관        보      2
                                       011
                                         .11
                                           .24
                                             .(목요일)
 19.“
    설계도서”
        란 특정소방대상물의 점화원,연료의 특성과 형태 등에 따라서 발생할 수 있는 화재
  의 유형이 고려되어 작성된 것을 말한다.
제4조(
   설계도서 작성)① 미분무소화설비의 성능을 확인하기 위하여 하나의 발화원을 가정한 설계도
 서는 다음 각 호 및 별표 1을 고려하여 작성되어야 하며,설계도서는 일반설계도서와 특별설계도서
 로 구분한다.
 1.점화원의 형태
 2.초기 점화되는 연료 유형
 3.화재 위치
 4.문과 창문의 초기상태(
              열림,닫힘)및 시간에 따른 변화상태
 5.공기조화설비,자연형(
             문,창문)및,기계형 여부
 6.시공 유형과 내장재 유형
 ② 일반설계도서는 유사한 특정소방대상물의 화재사례 등을 이용하여 작성하고,특별설계도서는 일
  반설계도서에서 발화 장소 등을 변경하여 위험도를 높게 만들어 작성하여야 한다.
 ③ 제1항 및 제2항에도 불구하고 검증된 기준에서 정하고 있는 것을 사용할 경우에는 적합한 도서
  로 인정할 수 있다.
제5조(
   설계도서의 검증)① 소방관서에 허가동의를 받기 전에 법 제42조제1항에 따라 성능시험기관으
 로 지정받은 기관에서 그 성능을 검증받아야 한다.
 ② 설계도서의 변경이 필요한 경우 제1항에 의해 재검증을 받아야 한다.
제6조(
   수원)① 미분무수 소화설비에 사용되는 용수는 「먹는물관리법」 제5조에 적합하고,저수조
 등에 충수할 경우 필터 또는 스트레이너를 통하여야 하며,사용되는 물에는 입자·
                                           용해고체 또는 염
 분이 없어야 한다.
 ② 배관의 연결부(
          용접부 제외)또는 주배관의 유입측에는 필터 또는 스트레이너를 설치하여야 하
  고,사용되는 스트레이너에는 청소구가 있어야 하며,검사·
                               유지관리 및 보수 시에 배치위치를 변
  경하지 아니하여야 한다.다만,노즐이 막힐 우려가 없는 경우에는 설치하지 아니할 수 있다.
 ③ 사용되는 필터 또는 스트레이너의 메쉬는 헤드 오리피스 지름의 80% 이하가 되어야 한다.
 ④ 수원의 양은 다음의 식을 이용하여 계산한 양 이상으로 하여야 한다.
   Q=N×D×T×S+V
    Q:
     수원의 양(
          ㎥)
    N:
     방호구역(
         방수구역)
             내 헤드의 개수
    D:
     설계유량(
         ㎥/mi
            n)
    T:
     설계방수시간(
           min)
    S:
     안전율(
        1.2이상)
    V:
     배관의 총체적(
            ㎥)
 ⑤ 첨가제의 양은 설계방수시간 내에 충분히 사용될 수 있는 양 이상으로 산정한다.이 경우 첨가
  제가 소화약제인 경우 「소화약제의 검정기술기준」 또는 「포소화약제의 검정기술기준」에 적합
  한 것으로 사용하여야 한다.
                           64
제1
   764
     1호                 관        보       2
                                         011
                                           .11
                                             .24
                                               .(목요일)
제7조(
   수조)① 수조의 재료는 냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대(
                                   KS D 3698)
                                            의 STS 304또는 이
 와 동등 이상의 강도·
            내식성․내열성이 있는 것으로 하여야 한다.
 ② 수조를 용접할 경우 용접찌꺼기 등이 남아 있지 아니하여야 하며,부식의 우려가 없는 용접방식
  으로 하여야 한다.
 ③ 미분무 소화설비용 수조는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
 1.전용으로 하며 점검에 편리한 곳에 설치할 것
 2.동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것
 3.수조의 외측에 수위계를 설치할 것.다만,구조상 불가피한 경우에는 수조의 맨홀 등을 통하여
  수조 내 물의 양을 쉽게 확인할 수 있도록 하여야 한다.
 4.수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리를 설치할 것
 5.수조가 실내에 설치된 때에는 그 실내에 조명 설비를 설치할 것
 6.수조의 밑 부분에는 청소용 배수밸브 또는 배수관을 설치할 것
 7.수조 외측의 보기 쉬운 곳에 "
                   미분무설비용 수조"
                            라고 표시한 표지를 할 것
 8.미분무펌프의 흡수배관 또는 수직배관과 수조의 접속부분에는 "
                                   미분무설비용 배관"
                                            이라고 표시
  한 표지를 할 것.다만,수조와 가까운 장소에 미분무펌프가 설치되고 미분무펌프에 제7호에 따른
  표지를 설치한 때에는 그러하지 아니하다.
제8조(
   가압송수장치)① 전동기 또는 내연기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치는 다음 각 호의
 기준에 따라 설치하여야 한다.
 1.쉽게 접근할 수 있고 점검하기에 충분한 공간이 있는 장소로서 화재 및 침수 등의 재해로 인한
  피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것
 2.동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것
 3.펌프는 전용으로 할 것
 4.펌프의 토출 측에는 압력계를 체크밸브 이전에 펌프토출 측 가까운 곳에 설치할 것
 5.가압송수장치에는 정격부하 운전시 펌프의 성능을 시험하기 위한 배관을 설치할 것
 6.가압송수장치의 송수량은 최저설계압력에서 설계유량(
                             L/mi
                                n)이상의 방수성능을 가진 기준개수
  의 모든 헤드로부터의 방수량을 충족시킬 수 있는 양 이상의 것으로 할 것
 7.내연기관을 사용하는 경우에는 제어반에 따라 내연기관의 자동기동 및 수동기동이 가능하고,상
  시 충전되어 있는 축전지설비를 갖출 것
 8.가압송수장치에는 "
            미분무펌프"
                 라고 표시한 표지를 할 것.다만,호스릴방식의 경우 “
                                             호스릴방식
  미분무펌프”
       라고 표시한 표지를 할 것
 9.가압송수장치가 기동되는 경우에는 자동으로 정지되지 아니하도록 할 것
 ② 압력수조를 이용하는 가압송수장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
 1.압력수조는 배관용 스테인리스 강관(
                     KS D 3676)또는 이와 동등이상의 강도·
                                             내식성,내열성을
  갖는 재료를 사용할 것
 2.용접한 압력수조를 사용할 경우 용접찌꺼기 등이 남아 있지 아니하여야 하며,부식의 우려가 없
  는 용접방식으로 하여야 한다.
                            65
제1
   764
     1호                 관        보        2
                                          011
                                            .11
                                              .24
                                                .(목요일)
 3.쉽게 접근할 수 있고 점검하기에 충분한 공간이 있는 장소로서 화재 및 침수 등의 재해로 인한
  피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것
 4.동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것
 5.압력수조는 전용으로 할 것
 6.압력수조에는 수위계·
             급수관·
                배수관·
                   급기관·
                      맨홀·
                        압력계·
                           안전장치 및 압력저하방지를 위한 자동
  식 공기압축기를 설치할 것
 7.압력수조의 토출 측에는 사용압력의 1.
                       5배 범위를 초과하는 압력계를 설치하여야 한다.
 8.작동장치의 구조 및 기능은 다음 각 목의 기준에 적합하여야 한다.
 가.화재감지기의 신호에 의하여 자동적으로 밸브를 개방하고 소화수를 배관으로 송출할 것
 나.수동으로 작동할 수 있게 하는 장치를 설치할 경우에는 부주의로 인한 작동을 방지하기 위한
  보호 장치를 강구할 것
 ③ 가압수조를 이용하는 가압송수장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
 1.가압수조의 압력은 설계 방수량 및 방수압이 설계방수시간 이상 유지되도록 할 것
 2.가압수조의 수조는 최대상용압력 1.
                     5배의 수압을 가하는 경우 물이 새지 않고 변형이 없을 것
 3.가압수조 및 가압원은 「건축법 시행령」제46조에 따른 방화구획 된 장소에
 설치 할 것
 4.가압수조에는 수위계·
             급수관·
                배수관·
                   급기관·
                      압력계·
                         안전장치 및 수조에 소화수와 압력을 보충할
  수 있는 장치를 설치할 것
 5.가압수조를 이용한 가압송수장치는 한국소방산업기술원 또는 법 제42조제1항에 따라 지정된 성
  능시험기관에서 그 성능을 인정받은 것으로 설치할 것
 6.가압수조는 전용으로 설치할 것
제9조(
   폐쇄형 미분무소화설비의 방호구역)폐쇄형 미분무헤드를 사용하는 설비의 방호구역(
                                             미분무소
 화설비의 소화범위에 포함된 영역을 말한다.이하 같다)
                             은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.
 1.하나의 방호구역의 바닥면적은 펌프용량,배관의 구경 등을 수리학적으로 계산한 결과 헤드의 방
  수압 및 방수량이 방호구역 범위 내에서 소화목적을 달성할 수 있도록 산정하여야 한다.
 2.하나의 방호구역은 2개 층에 미치지 아니하도록 할 것
제10조(
    개방형 미분무소화설비의 방수구역)개방형 미분무 소화설비의 방수구역은 다음 각 호의 기준
 에 적합하여야 한다.
 1.하나의 방수구역은 2개 층에 미치지 아니 할 것
 2.하나의 방수구역을 담당하는 헤드의 개수는 최대 설계개수 이하로 할 것.다만,2개 이상의 방수
  구역으로 나눌 경우에는 하나의 방수구역을 담당하는 헤드의 개수는 최대설계개수의 1/
                                               2이상으
  로 할 것
 3.터널,지하구,지하가 등에 설치할 경우 동시에 방수되어야 하는 방수구역은 화재가 발생된 방수
  구역 및 접한 방수구역으로 할 것
제11조(
    배관 등)① 설비에 사용되는 구성요소는 STS 304이상의 재료를 사용하여야 한다.
 ② 배관은 배관용 스테인리스 강관(
                   KS D 3576)
                            이나 이와 동등 이상의 강도·
                                           내식성 및 내열성을 가
                            66
제1
  764
    1호                관        보       2
                                       011
                                         .11
                                           .24
                                             .(목요일)
 진 것으로 하여야 하고,용접할 경우 용접찌꺼기 등이 남아 있지 아니하여야 하며,부식의 우려가
 없는 용접방식으로 하여야 한다.
③ 급수배관은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
1.전용으로 할 것.
2.급수를 차단할 수 있는 개폐밸브는 개폐표시형으로 할 것.
④ 펌프를 이용하는 가압송수장치에는 펌프의 성능이 체절운전 시 정격토출압력의 140%를 초과하
 지 아니하고,정격토출량의 150%로 운전 시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 하며 다음 각
 호의 기준에 적합하도록 설치하여야 한다.다만,공인된 방법에 의한 별도의 성능을 제시할 경우
 에는 그러하지 아니하며 그 성능을 별도의 기준에 따라 확인하여야 한다.
1.성능시험배관은 펌프의 토출 측에 설치된 개폐밸브 이전에서 분기하여 직선으로 설치하고,유량
 측정장치를 기준으로 전단 직관부에는 개폐밸브를 후단 직관부에는 유량조절밸브를 설치할 것
2.유입구에는 개폐밸브를 둘 것
3.개폐밸브와 유량측정장치 사이에는 호칭지름의 5배 이상의 직선거리를 둘 것.다만,해당 유량
 계에서 별도로 직선거리를 제시할 경우에는 그러하지 아니한다.
4.유량측정장치는 펌프의 정격토출량의 175% 이상까지 측정할 수 있는 성능이 있을 것
5.유량측정장치와 유량조절밸브 사이에는 호칭지름의 8배 이상의 직선거리를 둘 것.다만,해당
 유량계에서 별도로 직선거리를 제시할 경우에는 그러하지 아니한다.
6.성능시험배관의 호칭은 유량계 호칭에 따를 것
⑤ 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.
⑥ 교차배관의 위치·
          청소구 및 가지배관의 헤드설치는 다음 각 호의 기준에 따른다.
1.교차배관은 가지배관과 수평으로 설치하거나 또는 가지배관 밑에 설치할 것
2.청소구는 교차배관 끝에 개폐밸브를 설치하고,호스접결이 가능한 나사식 또는 고정배수 배관식
 으로 할 것.이 경우 나사식의 개폐밸브는 나사보호용의 캡으로 마감할 것
⑦ 미분무설비에는 그 성능을 확인하기 위한 시험장치를 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한
 다.다만,개방형헤드를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.
1.가압장치에서 가장 먼 가지배관의 끝으로부터 연결하여 설치할 것
2.시험장치 배관의 구경은 가압장치에서 가장 먼 가지배관의 구경과 동일한 구경으로 하고,그 끝
 에 개방형헤드를 설치할 것.이 경우 개방형헤드는 동일 형태의 오리피스만으로 설치할 수 있다.
3.시험배관의 끝에는 물받이 통 및 배수관을 설치하여 시험 중 방사된 물이 바닥에 흘러내리지 아
 니하도록 할 것.다만,목욕실․화장실 또는 그 밖의 곳으로서 배수처리가 쉬운 장소에 시험배관
 을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.
⑧ 배관에 설치되는 행가는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
1.가지배관에는 헤드의 설치지점 사이마다,교차배관에는 가지배관과 가지배관 사이마다 1개 이상
 의 행가를 설치할 것
2.제1호의 수평주행배관에는 4.
                 5m 이내마다 1개 이상 설치할 것
⑨ 수직배수배관의 구경은 50㎜ 이상으로 하여야 한다.다만,수직배관의 구경이 50㎜ 미만인 경
                          67
제1
   764
     1호                관        보          2
                                           011
                                             .11
                                               .24
                                                 .(목요일)
  우에는 수직배관과 동일한 구경으로 할 수 있다.
 ⑩ 주차장의 미분무 소화설비는 습식외의 방식으로 하여야 한다.다만,주차장이 벽 등으로 차단되
  어 있고 출입구가 자동으로 열리고 닫히는 구조인 것으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는
  경우에는 그러하지 아니하다.
 1.동절기에 상시 난방이 되는 곳이거나 그 밖에 동결의 염려가 없는 곳
 2.미분무 소화설비의 동결을 방지할 수 있는 구조 또는 장치가 된 것
 ⑪ 급수배관에 설치되어 급수를 차단할 수 있는 개폐밸브에는 그 밸브의 개폐상태를 감시제어반에
  서 확인할 수 있도록 급수개폐밸브 작동표시 스위치를 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한
  다.
 1.급수개폐밸브가 잠길 경우 탬퍼스위치의 동작으로 인하여 감시제어반 또는 수신기에 표시되어야
  하며 경보음을 발할 것
 2.탬퍼스위치는 감시제어반 또는 수신기에서 동작의 유무확인과 동작시험,도통시험을 할 수 있을
  것
 3.급수개폐밸브의 작동표시 스위치에 사용되는 전기배선은 내화전선 및 내열전선으로 설치할 것
 ⑫ 미분무설비 배관의 배수를 위한 기울기는 다음 각 호의 기준에 따른다.
 1.폐쇄형 미분무 소화설비의 배관을 수평으로 할 것.다만,배관의 구조상 소화수가 남아 있는 곳
  에는 배수밸브를 설치하여야 한다.
 2.개방형 미분무 소화설비에는 헤드를 향하여 상향으로 수평주행배관의 기울기를 500분의 1이상,
  가지배관의 기울기를 250분의 1이상으로 할 것.다만,배관의 구조상 기울기를 줄 수 없는 경우
  에는 배수를 원활하게 할 수 있도록 배수밸브를 설치하여야 한다.
 ⑬ 기계실·
      공동구 또는 덕트에 설치되는 배관은 다른 설비의 배관과 쉽게 구분이 될 수 있는 위치
  에 설치하거나,그 배관표면 또는 배관 보온재표면의 색상은 적색으로 소방용설비의 배관임을 표
  시하여야 한다.
 ⑭ 호스릴방식의 설치는 다음 각 호에 따라 설치하여야 한다.
 1.방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스 접결구까지의 수평거리가 25 m 이하가 되도록 할
  것
 2.소화약제 저장용기의 개방밸브는 호스의 설치 장소에서 수동으로 개폐할 수 있는 것으로 할 것
 3.소화약제 저장용기의 가장 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 표시등을 설치하고 호스릴 미분무 소화
  설비가 있다는 뜻을 표시한 표지를 할 것
 4.그 밖의 사항은 「옥내소화전설비의 화재안전기준」제7조(
                                함 및 방수구 등)
                                         에 적합할 것
제12조(
    음향장치 및 기동장치)① 미분무 소화설비의 음향장치 및 기동장치는 다음 각호의 기준에 따
 라 설치하여야 한다.
 1.폐쇄형 미분무헤드가 개방되면 화재신호를 발신하고 그에 따라 음향장치가 경보되도록 할 것
 2.개방형 미분무설비는 화재감지기의 감지에 따라 음향장치가 경보되도록 할 것.이 경우 화재감지
  기 회로를 교차회로방식으로 하는 때에는 하나의 화재감지기 회로가 화재를 감지하는 때에도 음
  향장치가 경보되도록 하여야 한다.
                           68
제1
  764
    1호                 관          보       2
                                          011
                                            .11
                                              .24
                                                .(목요일)
3.음향장치는 방호구역 또는 방수구역마다 설치하되 그 구역의 각 부분으로부터 하나의 음향장치
 까지의 수평거리는 25m 이하가 되도록 할 것
4.음향장치는 경종 또는 사이렌(
                 전자식 사이렌을 포함한다)
                              으로 하되,주위의 소음 및 다른 용도의
 경보와 구별이 가능한 음색으로 할 것.이 경우 경종 또는 사이렌은 자동화재탐지설비·
                                              비상벨설
 비 또는 자동식사이렌설비의 음향장치와 겸용할 수 있다.
5.주음향장치는 수신기의 내부 또는 그 직근에 설치할 것
6.5층(
    지하층을 제외한다)이상의 소방대상물 또는 그 부분에 있어서는 2층 이상의 층에서 발화한
 때에는 발화층 및 그 직상층에 한하여,1층에서 발화한 때에는 발화층과 그 직상층 및 지하층에
 한하여,지하층에서 발화한 때에는 발화층·
                      그 직상층 및 기타의 지하층에 한하여 경보를 발할 수
 있도록 할 것
7.음향장치는 다음 각 목의 기준에 따른 구조 및 성능의 것으로 할 것
 가.정격전압의 80% 전압에서 음향을 발할 수 있는 것으로 할 것
 나.음량은 부착된 음향장치의 중심으로부터 1m 떨어진 위치에서 90㏈ 이상이 되는 것으로 할
  것
8.화재감지기 회로에는 다음 각 목의 기준에 따른 발신기를 설치할 것.다만,자동화재탐지설비의
 발신기가 설치된 경우에는 그러하지 아니하다.
가.조작이 쉬운 장소에 설치하고,스위치는 바닥으로부터 0.
                               8m 이상 1.
                                      5m 이하의 높이에 설치할
 것
나.소방대상물의 층마다 설치하되,당해 소방대상물의 각 부분으로부터 하나의 발신기까지의 수평
 거리가 25m 이하가 되도록 할 것.다만,복도 또는 별도로 구획된 실로서 보행거리가 40m 이
 상일 경우에는 추가로 설치하여야 한다.
다.발신기의 위치를 표시하는 표시등은 함의 상부에 설치하되,그 불빛은 부착면으로부터 15°이상
 의 범위안에서 부착지점으로부터 10m 이내의 어느 곳에서도 쉽게 식별할 수 있는 적색등으로 할
 것
제13조(
    헤드)① 미분무헤드는 소방대상물의 천장·
                         반자·
                           천장과 반자사이·
                                   덕트·
                                     선반 기타 이와 유사한
부분에 설계자의 의도에 적합하도록 설치하여야 한다.
② 하나의 헤드까지의 수평거리 산정은 설계자가 제시하여야 한다.
③ 미분무 설비에 사용되는 헤드는 조기반응형 헤드를 설치하여야 한다.
④ 폐쇄형 미분무헤드는 그 설치장소의 평상시 최고주위온도에 따라 다음 식에 따른 표시온도의 것
 으로 설치하여야 한다.
     Ta=0.
         9Tm -27.
                3°C
      Ta:
        최고주위온도
      Tm:
        헤드의 표시온도
⑤ 미분무 헤드는 배관,행거 등으로부터 살수가 방해되지 아니하도록 설치하여야 한다.
⑥ 미분무 헤드는 설계도면과 동일하게 설치하여야 한다.
⑦ 미분무 헤드는 ‘
          한국소방산업기술원’또는 법 제42조제1항의 규정에 따라 성능시험기관으로 지정
                             69
제1
   764
     1호                  관        보       2
                                          011
                                            .11
                                              .24
                                                .(목요일)
  받은 기관에서 검증받아야 한다.
제14조(
    전원)미분무소화설비의 전원은「스프링클러설비의 화재안전기준」제12조를 준용한다.
제15조(
    제어반)① 미분무 소화설비에는 제어반을 설치하되,감시제어반과 동력제어반으로 구분하여
 설치하여야 한다.다만,가압수조에 따른 가압송수장치를 사용하는 미분무 소화설비의 경우와 별도
 의 시방서를 제시할 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.
② 감시제어반의 기능은 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.
1.각 펌프의 작동여부를 확인할 수 있는 표시등 및 음향경보기능이 있어야 할 것
2.각 펌프를 자동 및 수동으로 작동시키거나 작동을 중단시킬 수 있어야 할 것
3.비상전원을 설치한 경우에는 상용전원 및 비상전원의 공급여부를 확인할 수 있어야 할 것
4.수조가 저수위로 될 때 표시등 및 음향으로 경보할 것
5.예비전원이 확보되고 예비전원의 적합여부를 시험할 수 있어야 할 것
③ 감시제어반은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
1.화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것
2.감시제어반은 미분무 소화설비의 전용으로 할 것
3.감시제어반은 다음 각 목의 기준에 따른 전용실안에 설치할 것
 가.다른 부분과 방화구획을 할 것.이 경우 전용실의 벽에는 기계실 또는 전기실 등의 감시를 위
  하여 두께 7㎜ 이상의 망입유리(
                   두께 16.
                        3㎜ 이상의 접합유리 또는 두께 28㎜ 이상의 복층유
  리를 포함한다)
         로 된 4㎡ 미만의 붙박이창을 설치할 수 있다.
 나.피난층 또는 지하 1층에 설치할 것
 다.무선통신보조설비의 화재안전기준(
                   NFSC 505)제6조의 규정에 따른 무선기기 접속단자(
                                                 영 별
  표 4소화활동설비의 소방시설 적용 기준란 제5호의 규정에 따른 무선통신보조설비가 설치된 특
  정소방대상물에 한한다)
             를 설치할 것
 라.바닥면적은 감시제어반의 설치에 필요한 면적 외에 화재시 소방대원이 그 감시제어반의 조작
  에 필요한 최소면적 이상으로 할 것
4.제3호에 따른 전용실에는 소방대상물의 기계․기구 또는 시설 등의 제어 및 감시설비외의 것을
  두지 아니할 것
5.다음의 각 확인회로마다 도통시험 및 작동시험을 할 수 있도록 할 것
 가.수조의 저수위감시회로
 나.개방식 미분무 소화설비의 화재감지기회로
 다.개폐밸브의 폐쇄상태 확인회로
 라.그 밖의 이와 비슷한 회로
6.감시제어반과 자동화재탐지설비의 수신기를 별도의 장소에 설치하는 경우에는 이들 상호간에 동
  시 통화가 가능하도록 할 것
④ 동력제어반은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
1.앞면은 적색으로 하고 "
              미분무 소화설비용 동력제어반"
                             이라고 표시한 표지를 설치할 것
2.외함은 두께 1.
          5㎜ 이상의 강판 또는 이와 동등 이상의 강도 및 내열성능이 있는 것으로 할 것
                             70
제1
   764
     1호                   관           보   2
                                          011
                                            .11
                                              .24
                                                .(목요일)
 3.그 밖의 동력제어반의 설치에 관하여는 제3항제1호 및 제2호의 기준을 준용할 것
 ⑤ 발전기 제어반은「스프링클러설비의 화재안전기준」제13조를 준용한다.
제16조(
    배선 등)① 미분무 소화설비의 배선은 「전기사업법」 제67조에 따른 기술기준에서 정한 것
 외에 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
 1.비상전원으로부터 동력제어반 및 가압송수장치에 이르는 전원회로배선은 내화배선으로 할 것.다
  만,자가발전설비와 동력제어반이 동일한 실에 설치된 경우에는 자가발전기로부터 그 제어반에
  이르는 전원회로배선은 그러하지 아니하다.
 2.상용전원으로부터 동력제어반에 이르는 배선,그 밖의 미분무 소화설비의 감시․조작 또는 표시
  등회로의 배선은 내화배선 또는 내열배선으로 할 것.다만,감시제어반 또는 동력제어반 안의 감
  시·
   조작 또는 표시등회로의 배선은 그러하지 아니하다.
 ② 제1항에 따른 내화배선 및 내열배선에 사용되는 전선 및 설치방법은 「옥내소화전설비의 화재안
  전기준」의 별표 1의 기준에 따른다.
 ③ 미분무 소화설비의 과전류차단기 및 개폐기에는 "
                            미분무 소화설비용"
                                     이라고 표시한 표지를 하여
  야 한다.
 ④ 미분무 소화설비용 전기배선의 양단 및 접속단자에는 다음 각 호의 기준에 따라     표지하여야 한
  다.
 1.단자에는 “
        미분무 소화설비단자”
                  라고 표시한 표지를 부착할 것
 2.미분무 소화설비용 전기배선의 양단에는 다른 배선과 식별이 용이하도록 표시할 것
제17조(
    청소·
      시험·
        유지 및 관리 등)① 미분무 소화설비의 청소·
                                유지 및 관리 등은 건축물의 모든 부
 분(
  건축설비를 포함한다.
            )을 완성한 시점부터 최소 연 1회 이상 실시하여 그 성능 등을 확인하여야
 한다.
 ② 미분무 소화설비의 배관 등의 청소는 배관의 수리계산 시 설계된 최대방출량으로 방출하여 배관
  내 이물질이 제거될 수 있는 충분한 시간동안 실시하여야 한다.
 ③ 미분무 소화설비의 성능시험은 제8조에서 정한 기준에 따라 실시한다.
제18조(
    재검토 기한)
          「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(
                                   대통령훈령 제248호)
                                              에 따라 이
 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지,개정 등의 조치를 하여
 야 하는 기한은 2014년 11월 23일까지로 한다.
                              부칙
이 기준은 고시한 날부터 시행한다.
[
별표 1]설계도서 작성 기준(
               제4조 관련)
1.공통사항
 설계도서는 건축물에서 발생 가능한 상황을 선정하되,건축물의 특성에 따라 제2호의 설계도서 유
 형 중 가목의 일반설계도서와 나목부터 사목까지의 특별설계도서 중 1개 이상을 작성한다.
2.설계도서 유형
 가.일반설계도서
 1)건물용도,사용자 중심의 일반적인 화재를 가상한다.
                                 71
제1
  764
    1호                관         보      2
                                       011
                                         .11
                                           .24
                                             .(목요일)
2)설계도서에는 다음 사항이 필수적으로 명확히 설명되어야 한다.

가)건물사용자 특성
나)사용자의 수와 장소

다)실 크기

라)가구와 실내 내용물
마)연소 가능한 물질들과 그 특성 및 발화원

바)환기조건

사)최초 발화물과 발화물의 위치
3)설계자가 필요한 경우 기타 설계도서에 필요한 사항을 추가할 수 있다.

나.특별설계도서 1

1)내부 문들이 개방되어 있는 상황에서 피난로에 화재가 발생하여 급격한 화재연소가 이루어지는
 상황을 가상한다.

2)화재시 가능한 피난방법의 수에 중심을 두고 작성한다.

다.특별설계도서 2
1)사람이 상주하지 않는 실에서 화재가 발생하지만,잠재적으로 많은 재실자에게 위험이 되는 상

 황을 가상한다.

2)건축물 내의 재실자가 없는 곳에서 화재가 발생하여 많은 재실자가 있는 공간으로 연소 확대되
 는 상황에 중심을 두고 작성한다.

라.특별설계도서 3

1)많은 사람들이 있는 실에 인접한 벽이나 덕트 공간 등에서 화재가 발생한 상황을 가상한다.
2)화재감지기가 없는 곳이나 자동으로 작동하는 소화설비가 없는 장소에서 화재가 발생하여 많은

 재실자가 있는 곳으로의 연소 확대가 가능한 상황에 중심을 두고 작성한다.

마.특별설계도서 4
1)많은 거주자가 있는 아주 인접한 장소 중 소방시설의 작동범위에 들어가지 않는 장소에서 아주

 천천히 성장하는 화재를 가상한다.

2)작은 화재에서 시작하지만 큰 대형화재를 일으킬 수 있는 화재에 중심을 두고 작성한다.
바.특별설계도서 5

1)건축물의 일반적인 사용 특성과 관련,화재하중이 가장 큰 장소에서 발생한 아주 심각한 화재

 를 가상한다.

2)재실자가 있는 공간에서 급격하게 연소 확대되는 화재를 중심으로 작성한다.

사.특별설계도서 6

1)외부에서 발생하여 본 건물로 화재가 확대되는 경우를 가상한다.

2)본 건물에서 떨어진 장소에서 화재가 발생하여 본 건물로 화재가 확대되거나 피난로를 막거나

 거주가 불가능한 조건을 만드는 화재에 중심을 두고 작성한다.
                           72
제17641호
관
보
2011.11.24.(목요일)
81
상
호
등록업무
등록일
MiraeAssetglobal
Investments(Taiwan)
「자본시장과금융투자업에관한법률시행령」[별표3]에
따른다음의등록업무단위
가.5-0-2투자자문업
나.6-0-2투자일임업
2011.11.17
주식회사에이에프투자자문
「자본시장과금융투자업에관한법률시행령」[별표3]에
따른다음의등록업무단위
가.5-0-1투자자문업
나.6-0-1투자일임업
2011.11.17
상
호
등록업무
등록일
BayviewAssetManagement
Co.
,Ltd.
「자본시장과금융투자업에관한법률시행령」[별표3]에
따른다음의등록업무단위
가.5-0-2투자자문업
2011.11.21
BlackstoneAlternativeAsset
ManagementL.
P.
「자본시장과금융투자업에관한법률시행령」[별표3]에
따른다음의등록업무단위
가.5-0-2투자자문업
나.6-0-2투자일임업
2011.11.21
주식회사안다투자자문
「자본시장과금융투자업에관한법률시행령」[별표3]에
따른다음의등록업무단위
가.5-0-1투자자문업
나.6-0-1투자일임업
2011.11.21
다.기타참고사항
※ 그밖에자세한개정(안)내용은금융위원회홈페이지(http://www.fsc.go.kr)에게재하오니참고하
시기바랍니다.
◉금융위원회공고제2011-211호
「자본시장과금융투자업에관한법률」제19조제5항에따라다음과같이금융투자업등록사실을
공고합니다.
2011년11월24일
금융위원회위원장
◉금융위원회공고제2011-215호
「자본시장과금융투자업에관한법률」제19조제5항에따라다음과같이금융투자업등록사실을
공고합니다.
2011년11월24일
금융위원회위원장
제17641호
관
보
2011.11.24.(목요일)
78
※ 기타사항
ㅇ기존도로의접도구역은신설도로가완료되어공용개시후부터해제합니다.
ㅇ접도구역지정(변경)고시의효력은고시일로부터발생합니다.
ㅇ관계도면은대전지방국토관리청도로계획과에비치하고관계인이열람하도록합니다.
-첨부서류:5만분의1이상의지형도1부.(생략)
◉부산지방해양항만청부산항건설사무소고시제2011-20호
항만시설공사실시계획변경승인
항만공사법제21조의규정에의거부산항만공사가시행하는“부산항북항(1단계)증심준설공사”에
대하여같은법제22조제3항의규정에의거실시계획변경을승인하고다음과같이고시합니다.
2011년11월24일
부산지방해양항만청부산항건설사무소장
1.공사의명칭:부산항북항(1단계)증심준설공사
2.항만시설공사시행자의성명및주소
가.성명:부산항만공사사장노기태
나.주소:부산광역시중구중앙동4가79-9번지
3.항만명및공사의종류
가.항만명:부산항
나.공사의종류:토목
4.항만시설공사의목적:컨테이너선박의대형화추세에따라기존컨테이너
부두에대형선이접안할
수있도록항로및박지의
수심확보
5.항만시설공사의장소․규모․기간및방법
가.공사장소:부부산항북항해상일원(신선대#3,4,5선석전면박지,진입항로일부)
나.공사규모:준설1,875천㎥(이토1,732천㎥,암143천㎥)
다.공사비:23,921백만원
라.공사기간(변경)
-당초:착수일로부터28.0개월
-변경:착수일로부터29.5개월
마.공사방법:도급시행
6.기타사항:관련설계도서는부산지방해양항만청부산항건설사무소계획조사과및부산항만공사에비
치하고이해관계인에게보입니다.(관계도서게재생략)
◉금강홍수통제소고시제2011-58호
하천법제50조및동법시행령제55조4항의규정에의거다음과같이하천수사용허가사항을고시
합니다.
2011년11월24일
금강홍수통제소장
1.하천수사용허가의명칭:하천수사용(변경)허가
제17641호
관
보
2011.11.24.(목요일)
79
구분
표준번호
표준명
표준내용
확인
KSV7240
선박용강판제시동공기탱크
표준안
확인
KSV7233
선박용소형물거르개
표준안
확인
KSV7227
선박용플로트액면계
표준안
확인
KSV7222
선박용자동폐쇄밸브붙이유면계
표준안
확인
KSV7219
선박용단식기름거르개
표준안
확인
KSV7216
선박용강판로즈박스
표준안
확인
KSV7141
선체붙이디스턴스피스
표준안
확인
KSV7131
선박용원통형물거르개
표준안
확인
KSV7241
선박용강관제시동공기탱크
표준안
확인
KSV7353
선박용청동20K 압력계콕
표준안
확인
KSV7366
선박용청동5K 리프트체크밸브
표준안
확인
KSV7448
선박용강관10K 용접유니온
표준안
확인
KSV7823
선박용주철밸브
표준안
확인
KSVISO15749-5선박및해양구조물의배수시스템– 제5부:갑판,화물구역및
수영장의배수
표준안
확인
KSVISO15749-4선박및해양구조물의배수시스템– 제4부:위생수배수,
하수처치관
표준안
확인
KSVISO15838 배관적용의개스킷기계식커플링용부착품— 성능사양
표준안
2.사용자의성명및주소
-성명:삼성전기(주)대표이사
-주소:충남연기군동면명학리581번지
3.하천수사용의목적및개요
-목적:공업용수
4.하천수취수지역의위치및허가량
-위치:충남연기군동면합강리510-3번지등4필지
-허가량:4,500㎥/일
-하천의명칭및등급:금강(국가하천)
-점용면적:3,277㎡
5.하천수사용허가의유효기간:2011.11.18.～2015.8.18.
◉기술표준원고시제2011-521호
산업표준화법제5조의규정에의하여산업표준심의회의심의를거쳐한국산업표준을확인하고같은
법제11조및같은법시행령제23조의규정에따라다음과같이고시합니다.
2011년11월24일
기술표준원장
한국산업표준확인
ㅇ표준번호및표준명
부칙
이고시는2011년11월24일부터시행한다.