yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
검사내용                      검사방법        검사결과   비고
     유해화학물질(인화성 액체 또는 기체, 급성독성물질,
     발암성 물질)의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는
     건축물에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로
     배출할 수 있도록 배출설비를 설치하여야 한다. 다만,
1)                                    서면검사 후 샘플링확인   적 부
     밀폐설비이거나, 건축물의 목적상 배출설비를 설치할
     수 없는 경우이거나, 다른 법령에서 정하는 기준에 따
     라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비
     를 설치한 경우에는 제외한다.
     유해화학물질 취급시설의 이상 운전으로 유해화학물질
2)   이 외부로 방출될 경우에는 저장ㆍ포집 또는 처리설비 서면검사 후 샘플링확인       적 부
     를 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 하여야 한다.
     유해화학물질을 폐기ㆍ처리 또는 방출하는 설비를 설
     치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하
3)                                    서면검사 후 샘플링확인   적 부
     거나 원격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치하여야
     한다.
     냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각ㆍ폐수처리 등의 방법
     으로 유해화학물질의 부산물, 흄, 포집가스 또는 폐수
4)                                    서면검사 후 샘플링확인   적 부
     등을 폐기ㆍ처리하는 공정은 유해화학물질이 외부로
     방출되지 아니하도록 한다.
     안전밸브등으로부터 배출되는 유해화학물질은 연소ㆍ
     흡수ㆍ세정(洗淨)ㆍ포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으
     로 처리하여야 한다. 또한, 유해화학물질 취급시설을
     설치·운영하는 자는 다음 가)부터 마)까지 중 어느 하
     나에 해당하는 경우에는 배출되는 유해화학물질을 안
     전한 장소로 유도하여 처리해야 한다. 다만, 바)의 경
     우는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하
     여 외부로 직접 배출할 수 있다.
     가) 배출물질 연소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등
       의 방법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할
       우려가 있는 경우
5)   나) 배출물질을 연소처리할 때에 유해성기체를 발생 서면검사 후 샘플링확인        적 부
       시킬 우려가 있는 경우
     다) 고압상태의 유해화학물질이 대량으로 배출되어
       연소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등의 방법으
       로 완전히 처리할 수 없는 경우
     라) 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 기체 또
       는 인화성 액체 저장설비에 안전밸브 등이 설치될
       때에 저장설비에 냉각설비 또는 자동소화설비 등
       안전상의 조치를 하였을 경우
     마) 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되
       어 재해의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화
       설비를 설치하는 등 안전상의 조치를 하였을 경우
검사내용                      검사방법        검사결과   비고
     바) 공정특성 상 배출되는 유해화학물질을 처리할 수
       없으며 처리공정 설치로 인하여 위험성이 증대될
       우려가 있는 경우
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.



아. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                      검사방법        검사결과   비고
     유해화학물질을 취급하는 건축물의 바닥은 물질이 스
     며들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용하
     여야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 제
1)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     외한다.
     가) 고체 또는 기체 유해화학물질을 취급하는 경우
     나) 물이 고일 수 없는 구조인 경우
     액체 유해화학물질 제조ㆍ사용시설의 바닥둘레에는
     유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지
     턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치
     하여야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라
     확산을 방지하기 위한 집수시설을 설치한 경우에는 적
     절하게 설치한 것으로 본다.
2)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     가) 집수시설은 해당물질에 견디는 재질을 사용하거
       나 적절한 마감처리를 할 것
     나) 집수시설은 외부로 유출되지 아니하는 구조로 할
       것
     다) 용기를 취급하는 경우에는 집수시설의 용량을 최
       대 단일 용기의 100% 이상으로 할 것
     유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을
3)   취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 서면검사 후 샘플링확인         적 부
     한다.
     유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에
     적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구
4)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     비하여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객
     등을 고려하여 충분한 수량을 비치해야 한다.
     작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소(실내 또는 실외)에
5)   긴급세척시설을 설치하고, 접근통로에 장애물이 없도 서면검사 후 샘플링확인         적 부
     록 하여야 한다. 다만, 물반응성 물질은 제외한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.



자. 제조ㆍ사용시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                    검사방법        검사결과     비고
     이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품
     의 방출, 불활성기체의 주입이나 냉각용수 등의 공급
1)                                    서면검사 후 샘플링확인   적 부
     을 위한 장치를 설치하여야 하며 안전하고 정확하게
     조작할 수 있도록 보수ㆍ유지하여야 한다.
     유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필
     요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반
2)   인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아        전수확인        적 부
     볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의
     출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.
     유해화학물질 취급시설에 원재료를 공급하는 취급자
     의 오조작으로 인하여 발생하는 폭발ㆍ화재 또는 물질
3)   의 누출을 방지하기 위하여 그 취급자가 보기 쉬운 위       전수확인        적 부
     치에 원재료의 종류, 원재료가 공급되는 설비명 등을
     표시하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.



차. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                    검사방법        검사결과   검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                      전수확인        적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수              전수확인        적 부


특이ㆍ권고사항

비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 1) 및 2)에 관한 검사내용은 국내 유해화학물질 취급사업장에서 신속하게 취급하여야하는 사유가 있어 산업통상자원부
      장관이 확인하는 경우에는 차기 정기검사 이전까지 확인할 수 있다.
     3. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
     4. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.
[별지 제5호 서식]

                유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표
                               (실내 저장 시설 및 설비)


[시설현황]

          시설명                       취급물질명                     연간 취급량




[검사내역]
가. 저장설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                       검사방법        검사결과       비 고
                      가) 저장설비의 내면에는
                       부식이 일어나지 않는
                       재질을 사용하거나 부 서면검사 후 샘플링확인        적 부
                       식방지 조치를 해야 한
     저장설비에는 해당 물질의     다.
     특성에 적합한 재질을 사 나) 저장설비의 외면에는
1)
     용하는 등의 아래의 부식     녹을 방지하기 위한 도

     방지 조치를 하여야 한다.    장 등을 하여야 한다. 다
                       만, 설비의 재질이 부식 서면검사 후 샘플링확인      적 부
                       의 우려가 없는 스테인
                       레스 강판 등인 경우에
                       는 그러하지 아니하다.
     저장설비는 압력 또는 자체하중을 견딜 수 있는 충분한
2)                                         서면검사        적 부
     강도이어야 한다
     저장탱크에는 내부물질 상태를 확인할 수 있도록 온도
3)   계, 액위계, 유량계, 압력계 등의 필요한 계측장치를 설 서면검사 후 샘플링확인      적 부
     치하여야 한다.
                      가) 화재 예방상 지장이 없
                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
                       는 장소에 설치할 것
                      나) 주입호스 또는 주입관

     유해화학물질의 저장시설      과 결합할 수 있고, 결합
                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
                       하였을 때 물질이 새지
4)   및 설비의 주입구는 다음
     의 기준을 따라야 한다.     아니할 것

                      다) 주입구에는 밸브 또는
                       뚜껑을 설치하고 물질 서면검사 후 샘플링확인        적 부
                       유입시 외에는 닫힘 상
검사내용                        검사방법        검사결과   비 고
                        태를 유지할 것
                      라) 주입구에는 유해화학
                        물질명을 정확하게 표 서면검사 후 샘플링확인         적 부
                        시할 것

                      마) 주입구 주위에는 새어
                        나온 물질이 외부로 유
                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
                        출되지 아니하도록 하
                        는 설비를 설치할 것

                      바) 주입구는 함부로 개폐
                        되지 않도록 잠금장치
                        를 설치할 것. 다만, 주입
                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
                        구 조작이 엄격하게 제
                        한되는 경우에는 그렇
                        지 아니하다.
     대기압 저장설비에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브
5)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     부착 통기관을 설치하여야 한다.
     유해화학물질 저장설비의 기초는 지반침하로 그 설비
     에 유해한 영향을 끼치지 아니하도록 지반조사, 기초공
     사 및 고정조치를 해야 한다. 다만, 2014년 12월 31일
     이전에 착공한 저장설비로서 다음 중 어느 하나에 해당
     하는 경우에는 적절한 조치를 한 것으로 본다.
     가) 전문기관(기술사)의 지반조사 보고서나 기초공사
6)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
       응력 계산서 등을 갖춘 경우
     나) 설비침하 및 기울기 등 주기적(검사항목, 시설의
       규모 등을 고려하여 사업장 자체적으로 세운 관리
       계획의 주기를 의미한다. 이하 같다.)으로 시설물 및
       지반 이상 유무를 확인하여 관리하는 경우
     다) 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


나. 저장시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                        검사방법        검사결과   비고
     인화성, 발화성 및 산화성 유해화학물질을 저장하는
1)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     저장시설은 각층의 바닥면 보다 높게 하여야 한다.
     실내 저장시설의 건축물은 「건축법」 또는 「위험물안
2)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     전관리법」에서 정한 높이 기준을 따른다.
     저장시설의 구조는 유해화학물질의 유출ㆍ누출을 방
3)   지하기 위하여 저장하는 물질의 종류ㆍ온도ㆍ압력 및 서면검사 후 샘플링확인            적 부
     사용 환경에 따라 적절한 것으로 하여야 한다.
검사내용                        검사방법        검사결과   비고
     저장탱크와 건축물 벽과의 사이 및 저장탱크 상호간에
     는 0.5m 이상의 간격을 유지하여야 한다. 다만, 다음
     중 어느 하나에 해당하는 경우에는 간격을 유지한 것
     으로 본다.
     가) 설비의 정비 및 보수 시 작업자가 작업할 수 있는
4)     충분한 공간이 확보된 경우                    서면검사 후 샘플링확인   적 부
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 실내 저장시설로
       서 부식ㆍ손상ㆍ노후화 여부점검 등의 안전점검(다
       만, 설비 또는 벽과 맞닿는 경우 제외)을 실시하고
       기록관리하는 경우이거나 다른 법령에 따라 실시한
       검사 결과 합격한 경우
     저장시설이 저장시설 외의 용도로 사용하는 부분과 물
     리적으로 구획되지 아니한 경우에는 저장시설이 설치
5)   된 실 전체에 ｢유해화학물질 실내 저장시설 설치 및 서면검사 후 샘플링확인          적 부
     관리에 관한 고시｣ 제6조제1호 부터 제6조제3호에 따
     른 기준을 적용하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.



다. 배관설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                        검사방법        검사결과   비고
     배관의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 성질
     및 화학적 성분을 가지는 것이어야 한다. 다만, 다음 중
     어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한
     것으로 본다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부
       감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인
       터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안
       전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스
       템에 의해 보호되는 범위에 한함)
1)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기
       적인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시
       험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를
       기록관리하는 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험
       도기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는
       경우
     라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다
       른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
2)   배관은 물질을 안전하게 수송할 수 있는 적절한 구조를 서면검사 후 샘플링확인         적 부
검사내용                        검사방법        검사결과   비고
     가지고 있어야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하
     는 경우에는 필요한 조치를 마련한 것으로 본다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부
       감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인
       터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안
       전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스
       템에 의해 보호되는 범위에 한함)
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기
       적인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시
       험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를
       기록관리하는 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험
       도기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는
       경우
     라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다
       른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
     배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절
     한 강도 및 두께를 가지고 있어야 한다. 다만, 다음 중
     어느 하나에 해당하는 경우에는 필요한 조치를 마련한
     것으로 본다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부
       감시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인
       터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안
       전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스
       템에 의해 보호되는 범위에 한함)
3)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기
       적인 배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시
       험 등의 유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를
       기록관리하는 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험
       도기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는
       경우
     라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다
       른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
     배관 또는 그 배관(저장시설 또는 그 배관의 밸브나 콕
     은 제외한다) 중 유해화학물질이 접촉하는 부분에 대해
     서는 유해화학물질에 의하여 그 부분이 부식되어 화재
4)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     ㆍ폭발 또는 누출되는 것을 방지하기 위하여 물질의 종
     류ㆍ온도ㆍ농도 등에 따라 부식이 잘 되지 않는 재료를
     사용하거나 도장(塗裝) 등의 조치를 하여야 한다.
     배관의 덮개ㆍ플랜지ㆍ밸브 및 콕의 접합부는 유해화
5)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사
검사내용                       검사방법    검사결과   비고
     용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 확실한 방법으로
     하고 보수가 필요한 경우에는 적절하게 조치하여야 하
     며, 설계압력이 0.2MPa를 초과하는 배관의 경우에는 용
     접 접합부 20%에 대하여 비파괴시험을 하여야 한다.
     다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 비파괴시
     험을 실시한 것으로 본다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부
       감시 시스템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록 체계
       등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시
       스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스템에 의해
       보호되는 범위에 한함)
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기
       적인 배관 두께측정계획을 수립하고 수행 결과를
       기록 관리하는 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험
       도기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는
       경우
     라) 2015년 1월 1일 이후부터 2017년 12월 21일 이전
       에 착공한 시설로서 화학물질관리법 제24조 제2항
       에 따라 실시한 검사결과서를 갖춘 경우
                       가) 밸브 등에는 그 밸브 등
                        의   개폐방향(조작스위
                        치에 의하여 그 밸브 등
                        이 설치된 저장설비에
                        안전상 중대한 영향을
                                            샘플링확인   적 부
                        미치는 밸브 등에는 그
                        밸브 등의 개폐상태를
                        포함한다)을 색채 등으
                        로 표시하여 구분되도
     밸브는 다음의 기준에 따
                        록 하여야 한다.
     라 적절하게 설치하여야
                       나) 밸브 등(조작스위치로
6)   하며, 취급자가 그 밸브
                        개폐하는 것은 제외한
     등을 적절히 조작할 수
                        다)이 설치된 배관에는
     있도록 조치하여야 한다.
                        그 밸브 등의 가까운 부
                        분에 쉽게 알아볼 수 있       샘플링확인   적 부
                        는 방법으로 그 배관내
                        의 물질의 종류 및 방향
                        이 표시되도록 하여야
                        한다.
                       다) 상시 사용하지 않는 밸
                        브 등은 자물쇠를 채우        샘플링확인   적 부
                        거나 봉인하는 등의 조
검사내용                       검사방법        검사결과   비고
                       치를 하여야 한다. 다만,
                       긴급 시에 사용하는 것
                       이거나 일반인의 출입
                       이 철저히 통제된 구역
                       의 경우에는 그러하지
                       아니하다.
                     라) 밸브 등을 조작하는 장
                       소에는 밸브 등의 기능
                       및 사용빈도에 따라 그
                       밸브 등을 확실히 조작        샘플링확인       적 부
                       하는 데 필요한 발판과
                       조명도를 확보해야 한
                       다.
                     마) 안전밸브 또는 방출밸
                       브에 설치된 스톱밸브
                       는 그 밸브의 수리 등을
                       위하여 특별히 필요한 서면검사 후 샘플링확인        적 부
                       때를 제외하고는 항상
                       완전히 열어 놓아야 한
                       다.
                     바) 밸브와 배관과의 접속
                       은 접합부위가 이탈되
                                           샘플링확인       적 부
                       지 않도록 관리하여야
                       한다.
                     사) 밸브는 배관의 강도와
                       같거나 커야하며 외력,
                       진동 등에 의하여 의도
                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
                       하지 않은 개폐가 이루
                       어지지 않도록 관리되
                       어야 한다.
     설계압력이 0.2 MPa 초과하는 배관에 대하여는 그 배
     관에 걸리는 최고사용압력(사용 상태에서 배관에 걸리
     는 최고 압력을 말한다. 이하 같다) 또는 설계압력의
     1.2배 이상의 압력으로 내압시험(불연성의 액체 또는
     기체를 이용하여 실시하는 시험을 포함한다)을 실시하
     여 누출 그 밖의 이상이 없는 것으로 하여야 한다. 다
7)                                         서면검사        적 부
     만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 내압시험
     을 실시한 것으로 본다.
     가) 내압시험 대상인 배관의 일부분을 신규설치·보수
       작업 등의 이유로 용접 시 해당 배관 용접부의 10
       0%가 비파괴시험(방사선투과, 초음파 탐상)에 합격
       한 경우의 100%가 비파괴시험(방사선투과, 초음파
       탐상)에 합격한 경우
검사내용                         검사방법        검사결과   비고
     나) 최고사용압력 1MPa 이하의 배관 중 이음매 없는
       1인치 이하의 배관을 사용압력 이상으로 내압시험
       을 실시한 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 주
       기적(검사항목, 시설의 규모 등을 고려하여 사업장
       자체적으로 세운 관리계획의 주기를 의미한다. 이
       하 같다.) 두께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시
       험 등의 시험실시 결과서를 하나 이상 갖춘 경우
     라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 공
       급차단 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링
       에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전
       관리 시스템에 의해 보호되는 범위에 한함)
     마) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다
       른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
     배관을 지상에 설치하는 경우에는 풍압ㆍ지반침하 및
     온도변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하고, 지면에
     닿지 아니하도록 하여야 하며 배관의 외면에 부식방지
8)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     를 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 불변강관 또는 부
     식의 우려가 없는 재질의 배관의 경우에는 부식방지를
     위한 도장을 아니할 수 있다.
                     가) 금속성 배관의 외면에
                        는 부식방지를 위하여
                        도장ㆍ코팅 또는 전기 서면검사 후 샘플링확인         적 부
                        방식 등의 필요한 조치
                        를 할것

                     나) 배관의 접합부분(용접
                        에 의한 접합부 또는 물
                        질의 누출의 우려가 없
                        다고 인정되는 방법에
                        의하여 접합된 부분을
     배관을 지하에 매설하는
                        제외한다)에는   물질의
9)   경우에는 다음의 기준에
                        누출여부를 점검할 수
     적합하게 하여야 한다.
                        있는 점검구를 설치할
                        것. 다만, 2014년 12월 서면검사 후 샘플링확인    적 부
                        31일 이전 착공한 배관
                        으로서    공정운전조건
                        (온도, 압력, 전류)에 대
                        해 안전 점검 수행 및 기
                        록관리를 하는 경우이
                        거나 다른 법령에 따라
                        실시한 검사 결과 합격
                        한 경우에는 점검구를
검사내용                     검사방법        검사결과   비고
                         설치한 것으로 본다.
                      다) 지면에 미치는 중량이
                         당해 배관에 미치지 아      서면검사        적 부
                         니하도록 보호할 것
      배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법
10)                                        샘플링확인       적 부
      으로 마감처리를 하여야 한다.
      배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 조치 등 필요
11)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
      한 조치를 마련하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
라. 안전밸브 등
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                     검사방법        검사결과   비고
      설비 중 다음의 어느 하나에 해당하는 설비에 대해서
      는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성
      능과 규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판 등(이하 "안
      전밸브 등"이라 한다)을 설치하여야 한다. 다만, 안전
      밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러
      하지 아니하다.
      가) 압력용기(안지름, 폭, 높이 또는 단면 대각선의 길
        이가 150mm 이하인 압력용기는 제외하며, 압력 용
        기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로 인하
        여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력 또는
1)      설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당한다) 서면검사 후 샘플링확인        적 부
      나) 정변위 압축기
      다) 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구
        동식 펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압
        력을 초과하지 않는 경우에는 제외한다.)
      라) 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온
        도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있
        는 것으로 한정한다)
      마) 그 밖의 저장설비 및 그 부속설비로서 해당 설비
        의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가
        있는 것
      안전밸브 등은 안전밸브 등을 통하여 보호하려는 설비
      의 최고사용압력 또는 설계압력 이하에서 작동되도록
      하여야 한다. 다만, 안전밸브 등이 2개 이상 설치된 경
2)                                         서면검사        적 부
      우 1개는 최고사용압력 또는 설계압력 의 1.05배(외부
      화재를 대비한 경우에는 1.1배) 이하에서 작동되도록
      설치할 수 있다.

3)    안전밸브 등의 배출용량은 그 작동원인에 따라 각각의         서면검사        적 부
검사내용                       검사방법        검사결과   비고
     소요분출량을 계산하여 가장 큰 수치를 해당 안전밸브
     등의 배출용량으로 하여야 한다.
     파열판 작동 후 지속적으로 유출되는 유해화학물질을
     차단할 필요가 있는 저장설비 및 그 부속설비에는 파
4)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     열판과 안전밸브를 직렬로 설치하고 그 사이에는 압력
     지시계 또는 자동경보장치를 설치하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.



마. 그 밖에 실내 저장시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                       검사방법        검사결과   비고
     인화성, 자연발화성, 산화성, 폭발성 유해화학물질을 취
     급하는 건축물 및 구조물의 불연재료, 내화구조 등은
     「위험물안전관리법」 또는 「산업안전보건 기준에 관한
     규칙」 따라 화재ㆍ폭발 예방에 안전한 구조로 하여야
     한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 안
     전한 구조로 설치된 것으로 본다.
     가) 「위험물안전관리법」 제2조 제1항 제1호에 따른 위
1)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
       험물이 아닌 유해화학물질을 취급하는 경우
     나) 「위험물안전관리법」 제4조에 따른 지정수량 미만
       의 위험물로서 시ㆍ도조례에서 정하는 기준으로 취
       급하는 경우
     다) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제270조 제1항
       에 따른 내화기준 대상이 아닌 경우(인화성 물질을
       사용하는 경우에 한정한다.)
                       가) 펌프설비는 견고한 기
                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
                        초 위에 고정할 것
                       나) 펌프실의 바닥의 주위
                        에는 높이 0.2m 이상의 서면검사 후 샘플링확인    적 부
                     턱 등 을 만들 것
     유해화학물질 이송용 펌프 다) 펌프실의 바닥은 물질
     설비 및 그 펌프실(펌프 및    이 스며들지 아니하는
     이에 부속하는 전동기를 위     재료로 적당히 경사지 서면검사 후 샘플링확인       적 부
2)
     한 건축물과 그 밖의 공작물    게 하고 그 최저부에 집
     을 말한다)은 다음의 기준     수설비를 설치할 것
     에 적합하게 하여야 한다. 라) 펌프실에는 물질을 취
                        급하는데 필요한 채광,
                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
                        조명 및 환기의 설비를
                        설치할 것

                       마) 물질의 증기가 체류할 서면검사 후 샘플링확인     적 부
검사내용                       검사방법        검사결과   비고
                          우려가 있는 펌프실에
                          는 그 증기를 실외의 높
                          은 곳으로 배출하는 설
                          비를 설치할 것
                         가) 펌프설비는 견고한 기
                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          초 위에 고정할 것
                         나) 펌프설비 주위에 높이
       유해화학물질 이송용 펌프      0.15m 이상의 턱 등을 서면검사 후 샘플링확인    적 부
       실 외의 장소에 설치하는      만들 것
 3)    유해화학물질 이송용 펌프 다) 나)에 따른 턱으로 구
       설비는 다음의 기준에 적      획된 공간의 바닥은 물

       합하게 하여야 한다.        질이 스며들지 아니하
                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          는 재료로 적당히 경사
                          지게 하고 그 최저부에
                          집수설비를 설치할 것
       유해화학물질 취급 호스는 작업의 형태, 위치에 따라
4)-1 고정된 배관 설치가 용이하지 않은 경우에 한하여 사 서면검사 후 샘플링확인           적 부
       용할 수 있다.
                         가) 압송에 사용하는 설비
                          를 운전하는 사람(이하
                          이 조에서 "운전자"라
                          한다)이 보기 쉬운 위치
                          에 압력계를 설치하고 서면검사 후 샘플링확인       적 부
                          운전자가 쉽게 조작할
                          수 있는 위치에 동력을
                          차단할 수 있는 조치를
                          할것
                         나) 호스와 그 접속용구는
       액체 유해화학물질을 동력
                          압송하는 부식성 액체
       을 사용하여 호스로 압송
                          에 대하여 내식성(耐蝕 서면검사 후 샘플링확인      적 부
       (壓送)하는 작업을 하는 경
4)-2                      性), 내열성 및 내한성
       우에는 해당 압송에 사용
                          을 가진 것을 사용할 것
       하는 설비에 대하여 다음
                         다) 사용정격압력을 표시
       의 조치를 하여야 한다.
                          한 계측기를 설치하고
                          그 사용정격압력을 초 서면검사 후 샘플링확인       적 부
                          과하여 압송하지 아니
                          할것
                         라) 호스 내부에 이상압력
                          이 가하여져 위험할 경
                          우에는 압송에 사용하 서면검사 후 샘플링확인       적 부
                          는 설비에 과압방지장
                          치를 설치할 것
                         마) 호스와 호스 외의 관 서면검사 후 샘플링확인     적 부
검사내용                      검사방법        검사결과   비고
                         및 호스 간의 접속부분
                         에는 접속용구를 사용
                         하여 누출이 없도록 확
                         실히 접속할 것
     유해화학물질 실내 저장시설이 설치된 건축물에는 환
     기설비를 설치하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에
     해당하는 경우에는 환기설비를 설치하지 아니할 수 있
     다.
     가) ｢유해화학물질 실내 저장시설 설치 및 관리에 관
          한 고시｣ 제12조에 따른 배출설비가 설치되어 배
5)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
          출능력이 확보된 경우
     나) 공조설비 등이 설치되어 유효하게 배출되는 경우
          또는 송풍기나 배풍기 등을 이용한 동력식 강제배
          기를 적용한 경우
     다) 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물
          또는 성능준수가 어려운 구조에 해당하는 경우
     부식성 물질을 저장하는 건축물은 물질이 스며들 우려
6)   가 있는 부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로 서면검사 후 샘플링확인           적 부
     피복하여야 한다.
     유해화학물질 저장시설에는 채광 및 조명 설비를 갖추
     어야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도
7)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 아니할 수
     있다.
                        가) 접지에 의한 방법     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     인화성, 산화성, 자연발화
                        나) 공기 중의 상대습도를
     성 유해화학물질을 취급함       70% 이상으로 하는 방 서면검사 후 샘플링확인     적 부
     에 있어서 정전기가 발생       법
8)   할 우려가 있는 설비에는 다) 공기를 이온화하는 방
                                         서면검사 후 샘플링확인   적 부
     다음의 어느 하나에 해당       법

     하는 방법으로 정전기를 라) 기타 위와 동등 이상의
                    성능을 확보하는 정전 서면검사 후 샘플링확인            적 부
     유효하게 제거하여야 한다.
                    기 제거방법
     인화성, 산화성, 자연발화성 유해화학물질 취급시설에
     는 피뢰침 (「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표
     준 중 피뢰설비 표준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)
     을 설치하여야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경
     우로서, 유해화학물질 취급시설의 주위의 상황에 따라
     안전상 지장이 없는 경우에는 피뢰침을 설치하지 아니
9)   할 수 있다.                             서면검사 후 샘플링확인   적 부
     가) 인근 자기소유의 건물에 설치된 피뢰침의 보호범
          위 내에 있어서 안전성이 확보된 경우
     나) 타법(건축법, 위험물안전관법 등)에 의해 피뢰침을
          설치하지 않아도 되는 경우
     다) 산업안전보건법에서 규정하고 있는 한국산업표준
          에 따라 적합하게 설치된 경우(자연적 구성부재로