yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
소화기구및자동소화장치의화재안전기술기준(NFTC 101)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제1호가
목및나목에따른소화기구및자동소화장치의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라소화기구및자동소화장치의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「소화기구및자동소화장치의화
재안전성능기준(NFPC 101)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은특정소방대상물의위치·구조·설비의상황에따라유사한소방시설
로도이기준에따라해당특정소방대상물에설치해야할소화기구의기능을수행할수있다고인정
되는경우에는그효력범위안에서그유사한소방시설을이기준에따른소방시설로보고이기준
의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「소화기구및자동소화장치의화재안전기준(NFSC 101)」에적합하
게설치및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "소화약제"란소화기구및자동소화장치에사용되는소화성능이있는고체·액체및기체의물
질을말한다.
1.7.1.2 "소화기"란소화약제를압력에따라방사하는기구로서사람이수동으로조작하여소화하는
다음의소화기를말한다.
(1) "소형소화기"란능력단위가1단위이상이고대형소화기의능력단위미만인소화기를말한다.
(2) "대형소화기"란화재시사람이운반할수있도록운반대와바퀴가설치되어있고능력단위가A
급10단위이상, B급20단위이상인소화기를말한다.
1.7.1.3 "자동확산소화기"란화재를감지하여자동으로소화약제를방출확산시켜국소적으로소화하
는소화기를말한다.
1.7.1.4 "자동소화장치"란소화약제를자동으로방사하는고정된소화장치로서법제37조또는제40
조에따라형식승인이나성능인증을받은유효설치범위(설계방호체적, 최대설치높이, 방호면적등을
말한다) 이내에설치하여소화하는다음각소화장치를말한다.
(1) "주거용주방자동소화장치"란주거용주방에설치된열발생조리기구의사용으로인한화재발생
시열원(전기또는가스)을자동으로차단하며소화약제를방출하는소화장치를말한다.
(2) "상업용주방자동소화장치"란상업용주방에설치된열발생조리기구의사용으로인한화재발생
시열원(전기또는가스)을자동으로차단하며소화약제를방출하는소화장치를말한다.
(3) "캐비닛형자동소화장치"란열, 연기또는불꽃등을감지하여소화약제를방사하여소화하는캐
비닛형태의소화장치를말한다.
(4) "가스자동소화장치"란열, 연기또는불꽃등을감지하여가스계소화약제를방사하여소화하는
소화장치를말한다.
(5) "분말자동소화장치"란열, 연기또는불꽃등을감지하여분말의소화약제를방사하여소화하는
소화장치를말한다.
(6) "고체에어로졸자동소화장치"란열, 연기또는불꽃등을감지하여에어로졸의소화약제를방사하
여소화하는소화장치를말한다.
1.7.1.5 "거실"이란거주·집무·작업·집회·오락그밖에이와유사한목적을위하여사용하는방을말
한다.
1.7.1.6 "능력단위"란소화기및소화약제에따른간이소화용구에있어서는법제37조제1항에따라
형식승인된수치를말하며, 소화약제외의것을이용한간이소화용구에있어서는표1.7.1.6에따른
수치를말한다.
표1.7.1.6 소화약제외의것을이용한간이소화용구의능력단위
간이소화용구
능력단위
1. 마른모래
삽을상비한50 L 이상의것1포
0.5 단위
2. 팽창질석또는팽창진주암
삽을상비한80 L 이상의것1포
1.7.1.7 "일반화재(A급화재)"란나무, 섬유, 종이, 고무, 플라스틱류와같은일반가연물이타고나서
재가남는화재를말한다. 일반화재에대한소화기의적응화재별표시는‘A’로표시한다.
1.7.1.8 "유류화재(B급화재)"란인화성액체, 가연성액체, 석유그리스, 타르, 오일, 유성도료, 솔벤
트, 래커, 알코올및인화성가스와같은유류가타고나서재가남지않는화재를말한다. 유류화재
에대한소화기의적응화재별표시는‘B’로표시한다.
1.7.1.9 "전기화재(C급화재)"란전류가흐르고있는전기기기, 배선과관련된화재를말한다. 전기화
재에대한소화기의적응화재별표시는‘C’로표시한다.
1.7.1.10 "주방화재(K급화재)"란주방에서동식물유를취급하는조리기구에서일어나는화재를말한
다. 주방화재에대한소화기의적응화재별표시는‘K’로표시한다.
2. 기술기준
2.1 설치기준
2.1.1 소화기구는다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.1.1 특정소방대상물의설치장소에따라표2.1.1.1에적합한종류의것으로할것
표2.1.1.1 소화기구의소화약제별적응성
소화약제구분
적응대상
가스
분말
액체
기타
이산
화탄
소소
화약
제
할론
소화
약제
할로
겐화
합물
및
불활
성기
체소
화약
제
인산
염류
소화
약제
중탄
산염
류소
화약
제
산알
칼리
소화
약제
강화
액소
화약
제
포소
화약
제
물ㆍ
침윤
소화
약제
고체
에어
로졸
화합
물
마른
모래
팽창
질석
ㆍ팽
창진
주암
그
밖의
것
일반화재
(A급화재)
-
○
○
○
-
○
○
○
○
○
○
○
-
유류화재
(B급화재)
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
-
전기화재
(C급화재)
○
○
○
○
○
*
*
*
*
○
-
-
-
주방화재
(K급화재)
-
-
-
-
*
-
*
*
*
-
-
-
*
[비고] “*”의소화약제별적응성은「소방시설설치및관리에관한법률」제37조에의한형식승
인및제품검사의기술기준에따라화재종류별적응성에적합한것으로인정되는경우에한한다.
2.1.1.2 특정소방대상물에따른소화기구의능력단위는표2.1.1.2의기준에따를것
표2.1.1.2 특정소방대상물별소화기구의능력단위
특정소방대상물
소화기구의능력단위
2.1.1.3 2.1.1.2에따른능력단위외에표2.1.1.3에따라부속용도별로사용되는부분에대하여는소화
기구및자동소화장치를추가하여설치할것
표2.1.1.3 부속용도별로추가해야할소화기구및자동소화장치
특정소방대상물
소화기구의능력단위
1. 위락시설
해당용도의바닥면적30 ㎡마다능력단위1단위이상
2.공연장ㆍ집회장ㆍ관람장ㆍ문화재ㆍ장례식장및의료시설
해당용도의바닥면적50 ㎡마다능력단위1단위이상
3.근린생활시설ㆍ판매시설ㆍ운수시설ㆍ숙박시설ㆍ노유자시설ㆍ
전시장ㆍ공동주택ㆍ업무시설ㆍ방송통신시설ㆍ공장ㆍ창고시설ㆍ
항공기및자동차관련시설및관광휴게시설
해당용도의바닥면적100 ㎡마다능력단위1단위이상
4. 그밖의것
해당용도의바닥면적200 ㎡마다능력단위
1단위이상
[비고] 소화기구의능력단위를산출함에있어서건축물의주요구조부가내화구조이고, 벽및반자의실내에면하는부분이
불연재료․준불연재료또는난연재료로된특정소방대상물에있어서는위표의바닥면적의2배를해당특정소방대상물의
기준면적으로한다.
용도별
소화기구의능력단위
1. 다음각목의시설. 다만, 스프링클러설비·간이스프링클러설비·물분
무등소화설비또는상업용주방자동소화장치가설치된경우에는자동
확산소화기를설치하지않을수있다.
가. 보일러실(아파트의경우방화구획된것을제외한다)ㆍ건조실ㆍ세
탁소ㆍ대량화기취급소
나. 음식점(지하가의음식점을포함한다)․다중이용업소·호텔․기숙
사․노유자시설·의료시설·업무시설․공장·장례식장·교육연구시설·교
정및군사시설의주방다만, 의료시설․업무시설및공장의주방은
공동취사를위한것에한한다.
다. 관리자의출입이곤란한변전실ㆍ송전실ㆍ변압기실및배전반실
(불연재료로된상자안에장치된것을제외한다)
1. 해당용도의바닥면적25 ㎡마다능력단위1단위
이상의소화기로하고, 그외에자동확산소화기를바
닥면적10 ㎡이하는1개, 10 ㎡초과는2개를설치할
것
2. 나목의주방의경우, 1호에의하여설치하는소화
기중1개이상은주방화재용소화기(K급)를설치할
것
2.
발전실․변전실․송전실․변압기실․배전반실․통신기기실․전산
기기실․기타이와유사한시설이있는장소. 다만, 제1호다목의장
소를제외한다.
해당용도의바닥면적50 ㎡마다적응성이있는소화
기1개이상
또는유효설치방호체적이내의가스ㆍ
분말ㆍ고체에어로졸
자동소화장치, 캐비닛형자동소화
장치(다만, 통신기기실ㆍ전자기기실을제외한장소에
있어서는교류600 V 또는직류750 V 이상의것에
한한다)
3. 「위험물안전관리법시행령」별표1에따른지정수량의1/5 이상
지정수량미만의위험물을저장또는취급하는장소
능력단위2단위이상또는유효설치방호체적이내의
가스ㆍ분말ㆍ고체에어로졸
자동소화장치, 캐비닛형자
동소화장치
4. 「화재의예방및안전관리
에관한법률시행령」별표2
에따른특수가연물을저장또
는취급하는장소
「화재의예방및안전관리에관한
법률
시행령」
별표
2에서
정하는
수량이상
「화재의예방및안전관리에관한법률시행령」별
표2에서정하는수량의50배이상마다능력단위1단
위이상
「화재의예방및안전관리에관한
법률
시행령」
별표
2에서
정하는
수량의500배이상
대형소화기1개이상
5.
「고압가스안전관리법」ㆍ
「액화석유가스의안전관리및
사업법」
및
「도시가스사업
법」에서규정하는가연성가스
를연료로사용하는장소
액화석유가스기타가연성가스를연
료로사용하는연소기기가있는장
소
각연소기로부터보행거리10 m 이내에능력단위3단
위이상의소화기1개이상. 다만, 상업용주방자동소
화장치가설치된장소는제외한다.
액화석유가스기타가연성가스를연
료로사용하기위하여저장하는저
장실(저장량300 ㎏미만은제외한
다)
능력단위5단위이상의소화기2개이상및대형소화
기1개이상
6.
「고압가스안전관
리법」ㆍ「액화석유가
스의안전관리및사
업법」또는「도시가
스사업법」에서
규정
저장하
고
있는
양
또는
1개월동
안
제조
200 ㎏미만
저장하는장소
능력단위3단위이상의소화기2개이상
제조ㆍ사용하는장소
능력단위3단위이상의소화기2개이상
2.1.1.4 소화기는다음의기준에따라설치할것
2.1.1.4.1 특정소방대상물의각층마다설치하되, 각층이2 이상의거실로구획된경우에는각층마다
설치하는것외에바닥면적이33 ㎡이상으로구획된각거실(아파트의경우에는각세대를말한다)
에도배치할것
2.1.1.4.2 특정소방대상물의각부분으로부터1개의소화기까지의보행거리가소형소화기의경우에는
20 m 이내, 대형소화기의경우에는30 m 이내가되도록배치할것. 다만, 가연성물질이없는작업장
의경우에는작업장의실정에맞게보행거리를완화하여배치할수있다.
2.1.1.5 능력단위가2단위이상이되도록소화기를설치해야할특정소방대상물또는그부분에있어
서는간이소화용구의능력단위가전체능력단위의2분의1을초과하지않게할것. 다만, 노유자시설
의경우에는그렇지않다.
2.1.1.6 소화기구(자동확산소화기를제외한다)는거주자등이손쉽게사용할수있는장소에바닥으로
부터높이1.5 m 이하의곳에비치하고, 소화기에있어서는"소화기", 투척용소화용구에있어서는"투
척용소화용구", 마른모래에있어서는"소화용모래", 팽창질석및팽창진주암에있어서는"소화질석"이
라고표시한표지를보기쉬운곳에부착할것. 다만, 소화기및투척용소화용구의표지는「축광표
지의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한축광식표지로설치하고, 주차장의경우표지를바
닥으로부터1.5 m 이상의높이에설치할것
2.1.1.7 자동확산소화기는다음의기준에따라설치할것
2.1.1.7.1 방호대상물에소화약제가유효하게방출될수있도록설치할것
2.1.1.7.2 작동에지장이없도록견고하게고정할것
용도별
소화기구의능력단위
하는가연성가스를제
조하거나연료외의용
도로
저장ㆍ사용하는
장소
ㆍ사용
하는양
200 ㎏이상
300 ㎏미만
저장하는장소
능력단위5단위이상의소화기2개이상
제조ㆍ사용하는장소
바닥면적50 ㎡마다능력단위5단위이상의소화기1
개이상
300 ㎏이상
저장하는장소
대형소화기2개이상
제조ㆍ사용하는장소
바다면적50 ㎡마다능력단위5단위이상의소화기
1개이상
[비고] 액화석유가스ㆍ기타가연성가스를제조하거나연료외의용도로사용하는장소에소화기를설치하는때에는해당장
소바닥면적50 ㎡이하인경우에도해당소화기를2개이상비치해야한다.
2.1.2 자동소화장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.2.1 주거용주방자동소화장치는다음의기준에따라설치할것
2.1.2.1.1 소화약제방출구는환기구(주방에서발생하는열기류등을밖으로배출하는장치를말한다.
이하같다)의청소부분과분리되어있어야하며, 형식승인받은유효설치높이및방호면적에따라
설치할것
2.1.2.1.2 감지부는형식승인받은유효한높이및위치에설치할것
2.1.2.1.3 차단장치(전기또는가스)는상시확인및점검이가능하도록설치할것
2.1.2.1.4 가스용주방자동소화장치를사용하는경우탐지부는수신부와분리하여설치하되, 공기보다
가벼운가스를사용하는경우에는천장면으로부터30 ㎝이하의위치에설치하고, 공기보다무거운
가스를사용하는장소에는바닥면으로부터30 ㎝이하의위치에설치할것
2.1.2.1.5 수신부는주위의열기류또는습기등과주위온도에영향을받지않고사용자가상시볼수
있는장소에설치할것
2.1.2.2 상업용주방자동소화장치는다음의기준에따라설치할것
2.1.2.2.1 소화장치는조리기구의종류별로성능인증을받은설계매뉴얼에적합하게설치할것
2.1.2.2.2 감지부는성능인증을받은유효높이및위치에설치할것
2.1.2.2.3 차단장치(전기또는가스)는상시확인및점검이가능하도록설치할것
2.1.2.2.4 후드에설치되는분사헤드는후드의가장긴변의길이까지방출될수있도록소화약제의
방출방향및거리를고려하여설치할것
2.1.2.2.5 덕트에설치되는분사헤드는성능인증을받은길이이내로설치할것
2.1.2.3 캐비닛형자동소화장치는다음의기준에따라설치할것
2.1.2.3.1 분사헤드(방출구)의설치높이는방호구역의바닥으로부터형식승인을받은범위내에서유
효하게소화약제를방출시킬수있는높이에설치할것
2.1.2.3.2 화재감지기는방호구역내의천장또는옥내에면하는부분에설치하되「자동화재탐지설
비및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」2.4(감지기)에적합하도록설치할것
2.1.2.3.3 방호구역내의화재감지기의감지에따라작동되도록할것
2.1.2.3.4 화재감지기의회로는교차회로방식으로설치할것. 다만, 화재감지기를「자동화재탐지설비
및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」2.4.1 단서의각감지기로설치하는경우에는그
렇지않다.
2.1.2.3.5 교차회로내의각화재감지기회로별로설치된화재감지기1개가담당하는바닥면적은「자
동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」2.4.3.5, 2.4.3.8 및2.4.3.10에따른
바닥면적으로할것
2.1.2.3.6 개구부및통기구(환기장치를포함한다. 이하같다)를설치한것에있어서는소화약제가방
출되기전에해당개구부및통기구를자동으로폐쇄할수있도록할것. 다만, 가스압에의하여폐
쇄되는것은소화약제방출과동시에폐쇄할수있다.
2.1.2.3.7 작동에지장이없도록견고하게고정할것
2.1.2.3.8 구획된장소의방호체적이상을방호할수있는소화성능이있을것
2.1.2.4 가스, 분말, 고체에어로졸자동소화장치는다음의기준에따라설치할것
2.1.2.4.1 소화약제방출구는형식승인을받은유효설치범위내에설치할것
2.1.2.4.2 자동소화장치는방호구역내에형식승인된1개의제품을설치할것. 이경우연동방식으로
서하나의형식으로형식승인을받은경우에는1개의제품으로본다.
2.1.2.4.3 감지부는형식승인된유효설치범위내에설치해야하며설치장소의평상시최고주위온도
에따라다음표2.1.2.4.3에따른표시온도의것으로설치할것. 다만, 열감지선의감지부는형식승인
받은최고주위온도범위내에설치해야한다.
표2.1.2.4.3 설치장소의평상시최고주위온도에따른감지부의표시온도
설치장소의최고주위온도
표시온도
39 ℃미만
79 ℃미만
39 ℃이상64 ℃미만
79 ℃이상121 ℃미만
64 ℃이상106 ℃미만
121 ℃이상162 ℃미만
106 ℃이상
162 ℃이상
2.1.2.4.4 2.1.2.4.3에도불구하고화재감지기를감지부로사용하는경우에는2.1.2.3의2.1.2.3.2부터2.1.
2.3.5까지의설치방법에따를것
2.1.3 이산화탄소또는할로겐화합물을방출하는소화기구(자동확산소화기를제외한다)는지하층이나
무창층또는밀폐된거실로서그바닥면적이20 ㎡미만의장소에는설치할수없다. 다만, 배기를
위한유효한개구부가있는장소인경우에는그렇지않다.
2.2 소화기의감소
2.2.1 소형소화기를설치해야할특정소방대상물또는그부분에옥내소화전설비·스프링클러설비·물
분무등소화설비·옥외소화전설비또는대형소화기를설치한경우에는해당설비의유효범위의부분에
대하여는2.1.1.2 및2.1.1.3에따른소형소화기의3분의2(대형소화기를둔경우에는2분의1)를감소
할수있다. 다만, 층수가11층이상인부분, 근린생활시설, 위락시설, 문화및집회시설, 운동시설, 판
매시설, 운수시설, 숙박시설, 노유자시설, 의료시설, 아파트, 업무시설(무인변전소를제외한다), 방송통
신시설, 교육연구시설, 항공기및자동차관련시설, 관광휴게시설은그렇지않다.
2.2.1 대형소화기를설치해야할특정소방대상물또는그부분에옥내소화전설비·스프링클러설비·물
분무등소화설비또는옥외소화전설비를설치한경우에는해당설비의유효범위안의부분에대하여
는대형소화기를설치하지않을수있다.
- 1 -
◉전남지방우정청고시제2022-7호
　우편법시행규칙 제61조 제6항에 따른 특급우편물의 취급지역, 취급시간을 다음과 같이 개정 고시
합니다. 
2022년 11월 25일
전남지방우정청장
국내특급우편물의 취급지역, 취급우체국,취급시간에 대한 고시
1. 취급지역 및 취급우체국  
  가. 전남지방우정청 접수지역 및 접수우체국(접수마감시간은 제4항 참조)
접수지역
당일특급
익일특급
접수우체국
가능지역
(단,각 지방청별 취급
제한지역 제외)
접수우체국
가능지역
광주광역시
광주,북광주
서광주,
광주광산
서울,인천,광주
전 우체국
전국
(단, 익일특급이 곤란한 지역에 추가일수
및 사유 제3항 확인)
광주(집)
광주
  
목 포 시
목포
서울,목포
  
  
  
  
여 수 시
여수
서울,여수
  
  
  
  
순 천 시
순천
순천
  
  
  
  
나 주 시
나주
나주
  
  
  
  
광 양 시
광양
광양
  
  
  
  
강 진 군
미취급
  
  
  
  
고 흥 군
미취급
  
  
  
  
곡 성 군
미취급
  
  
  
  
구 례 군
미취급
  
  
  
  
담 양 군
미취급
  
  
  
  
무 안 군
미취급
  
  
  
  
보 성 군
미취급
  
  
  
  
신 안 군
미취급
  
  
  
  
영 광 군
미취급
  
  
  
  
영 암 군
미취급
  
  
  
  
완 도 군
미취급
  
  
  
  
장 성 군
미취급
- 14 -
지역명
우체국명
당일특급
익일특급
비 고
동일시내
상호간
기타지역
동일시내
상호간
기타지역
광주광역시
광  주 
09:10
09:10
17:30
17:30
　
충장로  
미취급
미취급
17:30
17:30
　
광주산수동 
미취급
미취급
17:20
17:20
　
광주지원동 
미취급
미취급
17:30
17:30
　
광주법원 
미취급
미취급
17:30
17:30
　
광주학동 
미취급
미취급
17:15
17:15
　
광주무등로 
미취급
미취급
17:15
17:15
　
광주월산동 
미취급
미취급
17:30
17:30
　
광주백운동 
미취급
미취급
17:25
17:25
　
광주방림동 
미취급
미취급
17:30
17:30
　
광주진월동 
미취급
미취급
17:10
17:10
　
광주봉선동 
미취급
미취급
17:30
17:30
　
광주대촌동 
미취급
미취급
16:50
16:50
　
광주대학교(취) 
미취급
미취급
17:30
17:30
　
광주소태동(취) 
미취급
미취급
17:30
17:30
　
광주운림동(취) 
미취급
미취급
17:30
17:30
　
조선대학교(취) 
미취급
미취급
17:10
17:10
　
광주광복(취) 
미취급
미취급
17:20
17:20
　
광주샘(취) 
미취급
미취급
17:00
17:00
　
광주송하동(취) 
미취급
미취급
17:30
17:30
　
광주주월동(취) 
미취급
미취급
17:10
17:10
　
광주군분로(취) 
미취급
미취급
17:10
17:10
　
광주효덕(취) 
미취급
미취급
17:20
17:20
　
광주양림동(취) 
미취급
미취급
17:20
17:20
　
북광주 
09:20
09:20
17:30
17:30
　
광주두암1동 
미취급
미취급
17:20
17:20
　
광주문흥동 
미취급
미취급
17:15
17:15
　
광주우산동 
미취급
미취급
17:10
17:10
　
광주양산동 
미취급
미취급
17:10
17:10
　
광주운암동 
미취급
미취급
17:20
17:20
　
광주오치동 
미취급
미취급
17:30
17:30
　
광주두암동 
미취급
미취급
17:25
17:25
- 25 -
5. 배달
  ㅇ 당일특급 : 접수일 20:00 이내
  ㅇ 익일특급 : 접수 익일까지(토ㆍ일요일, 공휴일은 제외)
  ㅇ 단, "교통장애 발생 시”와 "천재지변”, "설, 추석 등 우편물 폭주 시” 등의 경우에는 배달시
간이 지연될 수 있음　　　
6. 시행일 : 2022. 12. 5.(월)
7. 이 고시 시행과 동시에 전남지방우정청 고시 제2022-3호는 폐지한다.
8. 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에
   따라 이 고시의 재검토기한은 2022년 12월 5일을 기준으로 매 3년이      되는 시점(2025.12.4.까
지를 말한다)으로 한다.
◉소방청공고제2022-209호
　「옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0581)
붙임  옥내소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 102) 제정 전문 1부.  끝.
옥내소화전설비의화재안전기술기준(NFTC 102)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제1호다
목에따른옥내소화전설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라옥내소화전설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「옥내소화전설비의화재안전성능
기준(NFPC 102)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할옥내소화전설비의배관배선등의공
사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서이
기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「옥내소화전설비의화재안전기준(NFSC 102)」에적합하게설치및
관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "고가수조"란구조물또는지형지물등에설치하여자연낙차의압력으로급수하는수조를말
한다.
1.7.1.2 "압력수조"란소화용수와공기를채우고일정압력이상으로가압하여그압력으로급수하는
수조를말한다.
1.7.1.3 "충압펌프"란배관내압력손실에따른주펌프의빈번한기동을방지하기위하여충압역할
을하는펌프를말한다.
1.7.1.4 "정격토출량"이란펌프의정격부하운전시토출량으로서정격토출압력에서의펌프의토출량
을말한다.
1.7.1.5 "정격토출압력"이란펌프의정격부하운전시토출압력으로서정격토출량에서의펌프의토출
측압력을말한다.
1.7.1.6 "진공계"란대기압이하의압력을측정하는계측기를말한다.
1.7.1.7 "연성계"란대기압이상의압력과대기압이하의압력을측정할수있는계측기를말한다.
1.7.1.8 "체절운전"이란펌프의성능시험을목적으로펌프토출측의개폐밸브를닫은상태에서펌프
를운전하는것을말한다.
1.7.1.9 "기동용수압개폐장치"란소화설비의배관내압력변동을검지하여자동적으로펌프를기동
및정지시키는것으로서압력챔버또는기동용압력스위치등을말한다.
1.7.1.10 "급수배관"이란수원또는송수구등으로부터소화설비에급수하는배관을말한다.
1.7.1.11 "분기배관"이란배관측면에구멍을뚫어둘이상의관로가생기도록가공한배관으로서다
음의분기배관을말한다.
(1) "확관형분기배관"이란배관의측면에조그만구멍을뚫고소성가공으로확관시켜배관용접이음
자리를만들거나배관용접이음자리에배관이음쇠를용접이음한배관을말한다.
(2) "비확관형분기배관"이란배관의측면에분기호칭내경이상의구멍을뚫고배관이음쇠를용접이
음한배관을말한다.
1.7.1.12 "개폐표시형밸브"란밸브의개폐여부를외부에서식별이가능한밸브를말한다.
1.7.1.13 "가압수조"란가압원인압축공기또는불연성기체의압력으로소화용수를가압하여그압
력으로급수하는수조를말한다.
1.7.1.14 "주펌프"란구동장치의회전또는왕복운동으로소화용수를가압하여그압력으로급수하는
주된펌프를말한다.
1.7.1.15 "예비펌프"란주펌프와동등이상의성능이있는별도의펌프를말한다.
2. 기술기준
2.1 수원
2.1.1 옥내소화전설비의수원은그저수량이옥내소화전의설치개수가가장많은층의설치개수(2개
이상설치된경우에는2개)에2.6 ㎥(호스릴옥내소화전설비를포함한다)를곱한양이상이되도록해
야한다.
2.1.2 옥내소화전설비의수원은2.1.1에따라계산하여나온유효수량외에유효수량의3분의1 이상
을옥상(옥내소화전설비가설치된건축물의주된옥상을말한다. 이하같다)에설치해야한다. 다만,
다음의어느하나에해당하는경우에는그렇지않다.
(1) 지하층만있는건축물
(2) 2.2.2에따른고가수조를가압송수장치로설치한경우
(3) 수원이건축물의최상층에설치된방수구보다높은위치에설치된경우
(4) 건축물의높이가지표면으로부터10 m 이하인경우
(5) 주펌프와동등이상의성능이있는별도의펌프로서내연기관의기동과연동하여작동되거나비
상전원을연결하여설치한경우
(6) 2.2.1.9의단서에해당하는경우
(7) 2.2.4에따라가압수조를가압송수장치로설치한경우
2.1.3 옥상수조(2.1.1에따라계산하여나온유효수량의3분의1 이상을옥상에설치한설비를말한다.
이하같다)는이와연결된배관을통하여상시소화수를공급할수있는구조의특정소방대상물인경
우에는둘이상의특정소방대상물이있더라도하나의특정소방대상물에만이를설치할수있다.
2.1.4 옥내소화전설비의수원을수조로설치하는경우에는소화설비의전용수조로해야한다. 다만,
다음의어느하나에해당하는경우에는그렇지않다.
2.1.4.1 옥내소화전설비용펌프의풋밸브또는흡수배관의흡수구(수직회전축펌프의흡수구를포함한
다. 이하같다)를다른설비(소화용설비외의것을말한다. 이하같다)의풋밸브또는흡수구보다낮
은위치에설치한때
2.1.4.2 2.2.2에따른고가수조로부터옥내소화전설비의수직배관에물을공급하는급수구를다른설
비의급수구보다낮은위치에설치한때
2.1.5 2.1.1 및2.1.2에따른저수량을산정함에있어서다른설비와겸용하여옥내소화전설비용수조
를설치하는경우에는옥내소화전설비의풋밸브·흡수구또는수직배관의급수구와다른설비의풋밸
브·흡수구또는수직배관의급수구와의사이의수량을그유효수량으로한다.
2.1.6 옥내소화전설비용수조는다음각호의기준에따라설치해야한다.
2.1.6.1 점검에편리한곳에설치할것
2.1.6.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.1.6.3 수조의외측에수위계를설치할것. 다만, 구조상불가피한경우에는수조의맨홀등을통하
여수조안의물의양을쉽게확인할수있도록해야한다.
2.1.6.4 수조의상단이바닥보다높은때에는수조의외측에고정식사다리를설치할것
2.1.6.5 수조가실내에설치된때에는그실내에조명설비를설치할것
2.1.6.6 수조의밑부분에는청소용배수밸브또는배수관을설치할것
2.1.6.7 수조외측의보기쉬운곳에"옥내소화전소화설비용수조"라고표시한표지를할것. 이경우
그수조를다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께해야한다.
2.1.6.8 소화설비용펌프의흡수배관또는소화설비의수직배관과수조의접속부분에는"옥내소화전
소화설비용배관"이라고표시한표지를할것. 다만, 수조와가까운장소에소화설비용펌프가설치되
고해당펌프에2.2.1.15에따른표지를설치한때에는그렇지않다.
2.2 가압송수장치
2.2.1 전동기또는내연기관에따른펌프를이용하는가압송수장치는다음의기준에따라설치해야
한다. 다만, 가압송수장치의주펌프는전동기에따른펌프로설치해야한다.
2.2.1.1 쉽게접근할수있고점검하기에충분한공간이있는장소로서화재및침수등의재해로인
한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.2.1.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.2.1.3 특정소방대상물의어느층에있어서도해당층의옥내소화전(2개이상설치된경우에는2개
의옥내소화전)을동시에사용할경우각소화전의노즐선단에서의방수압력이0.17 ㎫(호스릴옥내소
화전설비를포함한다) 이상이고, 방수량이130 L/min(호스릴옥내소화전설비를포함한다) 이상이되는
성능의것으로할것. 다만, 하나의옥내소화전을사용하는노즐선단에서의방수압력이0.7 ㎫을초과
할경우에는호스접결구의인입측에감압장치를설치해야한다.
2.2.1.4 펌프의토출량은옥내소화전이가장많이설치된층의설치개수(옥내소화전이2개이상설치
된경우에는2개)에130 L/min를곱한양이상이되도록할것
2.2.1.5 펌프는전용으로할것. 다만, 다른소화설비와겸용하는경우각각의소화설비의성능에지
장이없을때에는그렇지않다.
2.2.1.6 펌프의토출측에는압력계를체크밸브이전에펌프토출측플랜지에서가까운곳에설치하
고, 흡입측에는연성계또는진공계를설치할것. 다만, 수원의수위가펌프의위치보다높거나수직
회전축펌프의경우에는연성계또는진공계를설치하지않을수있다.
2.2.1.7 펌프의성능은체절운전시정격토출압력의140 %를초과하지않고, 정격토출량의150 %로
운전시정격토출압력의65 % 이상이되어야하며, 펌프의성능을시험할수있는성능시험배관을
설치할것. 다만, 충압펌프의경우에는그렇지않다.
2.2.1.8 가압송수장치에는체절운전시수온의상승을방지하기위한순환배관을설치할것. 다만, 충
압펌프의경우에는그렇지않다.
2.2.1.9 기동장치로는기동용수압개폐장치또는이와동등이상의성능이있는것을설치할것. 다만,
학교·공장·창고시설(2.1.2에따라옥상수조를설치한대상은제외한다)로서동결의우려가있는장소
에있어서는기동스위치에보호판을부착하여옥내소화전함내에설치할수있다.
2.2.1.10 2.2.1.9 단서의경우에는주펌프와동등이상의성능이있는별도의펌프로서내연기관의기
동과연동하여작동되거나비상전원을연결한펌프를추가설치할것. 다만, 다음의어느하나에해
당하는경우는제외한다.
(1) 지하층만있는건축물
(2) 고가수조를가압송수장치로설치한경우
(3) 수원이건축물의최상층에설치된방수구보다높은위치에설치된경우
(4) 건축물의높이가지표면으로부터10 m 이하인경우
(5) 가압수조를가압송수장치로설치한경우
2.2.1.11 기동용수압개폐장치중압력챔버를사용할경우그용적은100 L 이상의것으로할것
2.2.1.12 수원의수위가펌프보다낮은위치에있는가압송수장치에는다음의기준에따른물올림장
치를설치할것
2.2.1.12.1 물올림장치에는전용의수조를설치할것
2.2.1.12.2 수조의유효수량은100 L 이상으로하되, 구경15 ㎜이상의급수배관에따라해당수조에
물이계속보급되도록할것
2.2.1.13 기동용수압개폐장치를기동장치로사용할경우에는다음의기준에따른충압펌프를설치할
것
2.2.1.13.1 펌프의토출압력은그설비의최고위호스접결구의자연압보다적어도0.2 ㎫이더크도록
하거나가압송수장치의정격토출압력과같게할것
2.2.1.13.2 펌프의정격토출량은정상적인누설량보다적어서는안되며, 옥내소화전설비가자동적으
로작동할수있도록충분한토출량을유지할것
2.2.1.14 내연기관을사용하는경우에는다음의기준에적합한것으로할것
2.2.1.14.1 내연기관의기동은2.2.1.9의기동장치를설치하거나또는소화전함의위치에서원격조작이
가능하고기동을명시하는적색등을설치할것
2.2.1.14.2 제어반에따라내연기관의자동기동및수동기동이가능하고, 상시충전되어있는축전지
설비를갖출것
2.2.1.14.3 내연기관의연료량은펌프를20분(층수가30층이상49층이하는40분, 50층이상은60분)
이상운전할수있는용량일것
2.2.1.15 가압송수장치에는"옥내소화전소화펌프"라고표시한표지를할것. 이경우그가압송수장치
를다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께해야한다.
2.2.1.16 가압송수장치가기동이된경우에는자동으로정지되지않도록할것. 다만, 충압펌프의경
우에는그렇지않다.
2.2.1.17 가압송수장치는부식등으로인한펌프의고착을방지할수있도록다음의기준에적합한
것으로할것. 다만, 충압펌프는제외한다.
2.2.1.17.1 임펠러는청동또는스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.2.1.17.2 펌프축은스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.2.2 고가수조의자연낙차를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.2.1 고가수조의자연낙차수두(수조의하단으로부터최고층에설치된소화전호스접결구까지의
수직거리를말한다)는다음의식(2.2.2.1)에따라계산하여나온수치이상유지되도록할것
H = h₁ + h₂ + 17(호스릴옥내소화전설비를포함한다) … (2.2.2.1)
여기에서
H: 필요한낙차(m)
h₁: 호스의마찰손실수두(m)
h₂: 배관의마찰손실수두(m)
2.2.2.2 고가수조에는수위계·배수관·급수관·오버플로우관및맨홀을설치할것
2.2.3 압력수조를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.3.1 압력수조의압력은다음의식(2.2.3.1)에따라계산하여나온수치이상유지되도록할것
P = p₁ + p₂ + p₃ + 0.17(호스릴옥내소화전설비를포함한다) … (2.2.3.1)
여기에서
P: 필요한압력(㎫)
p₁: 호스의마찰손실수두압(㎫)
p₂: 배관의마찰손실수두압(㎫)
p₃: 낙차의환산수두압(㎫)
2.2.3.2 압력수조에는수위계·급수관·배수관·급기관·맨홀·압력계·안전장치및압력저하방지를위한자
동식공기압축기를설치할것
2.2.4 가압수조를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.4.1 가압수조의압력은2.2.1.3에따른방수압및방수량을20분이상유지되도록할것
2.2.4.2 가압수조및가압원은「건축법시행령」제46조에따른방화구획된장소에설치할것
2.2.4.3 가압수조를이용한가압송수장치는소방청장이정하여고시한「가압수조식가압송수장치의
성능인증및제품검사의기술기준」에적합한것으로설치할것
2.3 배관등
2.3.1 배관과배관이음쇠는다음의어느하나에해당하는것또는동등이상의강도·내식성및내열
성등을국내·외공인기관으로부터인정받은것을사용해야하고, 배관용스테인리스강관(KS D 357
6)의이음을용접으로할경우에는텅스텐불활성가스아크용접(Tungsten Inertgas Arc Welding)
방식에따른다. 다만, 2.3에서정하지않은사항은「건설기술진흥법」제44조제1항의규정에따른"
건설기준"에따른다.
2.3.1.1 배관내사용압력이1.2 ㎫미만일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 배관용탄소강관(KS D 3507)
(2) 이음매없는구리및구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의배관에한한다.
(3) 배관용스테인리스강관(KS D 3576) 또는일반배관용스테인리스강관(KS D 3595)
(4) 덕타일주철관(KS D 4311)
2.3.1.2 배관내사용압력이1.2 ㎫이상일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 압력배관용탄소강관(KS D 3562)
(2) 배관용아크용접탄소강강관(KS D 3583)
2.3.2 2.3.1에도불구하고다음의어느하나에해당하는장소에는소방청장이정하여고시한「소방용
합성수지배관의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한소방용합성수지배관으로설치할수
있다.
2.3.2.1 배관을지하에매설하는경우
2.3.2.2 다른부분과내화구조로구획된덕트또는피트의내부에설치하는경우
2.3.2.3 천장(상층이있는경우에는상층바닥의하단을포함한다. 이하같다)과반자를불연재료또는
준불연재료로설치하고소화배관내부에항상소화수가채워진상태로설치하는경우
2.3.3 급수배관은전용으로해야한다. 다만, 옥내소화전의기동장치의조작과동시에다른설비의용
도에사용하는배관의송수를차단할수있거나, 옥내소화전설비의성능에지장이없는경우에는다
른설비와겸용할수있다.
2.3.4 펌프의흡입측배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.4.1 공기고임이생기지않는구조로하고여과장치를설치할것
2.3.4.2 수조가펌프보다낮게설치된경우에는각펌프(충압펌프를포함한다)마다수조로부터별도로
설치할것
2.3.5 펌프의토출측주배관의구경은유속이4 ㎧이하가될수있는크기이상으로해야하고, 옥
내소화전방수구와연결되는가지배관의구경은40 ㎜(호스릴옥내소화전설비의경우에는25 ㎜) 이상
으로해야하며, 주배관중수직배관의구경은50 ㎜(호스릴옥내소화전설비의경우에는32 ㎜) 이상
으로해야한다.
2.3.6 연결송수관설비의배관과겸용할경우의주배관은구경100 ㎜이상, 방수구로연결되는배관
의구경은65 ㎜이상의것으로해야한다.
2.3.7 펌프의성능시험배관은다음의기준에적합하도록설치해야한다. 다만, 공인된방법에의한별
도의성능을제시할경우에는그렇지않으며그성능을별도의기준에따라확인해야한다.
2.3.7.1 성능시험배관은펌프의토출측에설치된개폐밸브이전에서분기하여직선으로설치하고, 유
량측정장치를기준으로전단직관부에는개폐밸브를후단직관부에는유량조절밸브를설치할것. 이
경우개폐밸브와유량측정장치사이의직관부거리및유량측정장치와유량조절밸브사이의직관부
거리는해당유량측정장치제조사의설치사양에따르고, 성능시험배관의호칭지름은유량측정장치의
호칭지름에따른다.
2.3.7.2 유량측정장치는펌프의정격토출량의175 % 이상까지측정할수있는성능이있을것
2.3.8 가압송수장치의체절운전시수온의상승을방지하기위하여체크밸브와펌프사이에서분기한
구경20 ㎜이상의배관에체절압력이하에서개방되는릴리프밸브를설치할것
2.3.9 배관은동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치해야한다. 다만, 보온재를사용
할경우에는난연재료성능이상의것으로해야한다.
2.3.10 급수배관에설치되어급수를차단할수있는개폐밸브(옥내소화전방수구를제외한다)는개폐
표시형으로해야한다. 이경우펌프의흡입측배관에는버터플라이밸브외의개폐표시형밸브를설치
해야한다.
2.3.11 배관은다른설비의배관과쉽게구분이될수있는위치에설치하거나, 그배관표면또는배
관보온재표면의색상은「한국산업표준(배관계의식별표시, KS A 0503)」또는적색으로식별이
가능하도록소방용설비의배관임을표시해야한다.
2.3.12 옥내소화전설비에는소방차로부터그설비에송수할수있는송수구를다음의기준에따라설
치해야한다.
2.3.12.1 소방차가쉽게접근할수있고잘보이는장소에설치하고, 화재층으로부터지면으로떨어지
는유리창등이송수및그밖의소화작업에지장을주지않는장소에설치할것
2.3.12.2 송수구로부터옥내소화전설비의주배관에이르는연결배관에는개폐밸브를설치하지않을
것. 다만, 스프링클러설비·물분무소화설비·포소화설비·또는연결송수관설비의배관과겸용하는경우에
는그렇지않다.
2.3.12.3 지면으로부터높이가0.5 m 이상1 m 이하의위치에설치할것
2.3.12.4 송수구는구경65 ㎜의쌍구형또는단구형으로할것
2.3.12.5 송수구의부근에는자동배수밸브(또는직경5 ㎜의배수공) 및체크밸브를다음의기준에따
라설치할것. 이경우자동배수밸브는배관안의물이잘빠질수있는위치에설치하되, 배수로인
하여다른물건이나장소에피해를주지않아야한다.
2.3.12.6 송수구에는이물질을막기위한마개를씌울것
2.3.13 확관형분기배관을사용할경우에는소방청장이정하여고시한「분기배관의성능인증및제
품검사의기술기준」에적합한것으로설치해야한다.
2.4 함및방수구등
2.4.1 옥내소화전설비의함은다음의기준에따라설치해야한다.
2.4.1.1 함은소방청장이정하여고시한「소화전함의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한
것으로설치하되밸브의조작, 호스의수납및문의개방등옥내소화전의사용에장애가없도록설
치할것. 연결송수관의방수구를같이설치하는경우에도또한같다.
2.4.1.2 2.4.1.1에도불구하고2.4.2.1의기준을초과하는경우로서기둥또는벽이설치되지않은대형
공간의경우는다음의기준에따라설치할수있다.
2.4.1.2.1 호스및관창은방수구의가장가까운장소의벽또는기둥등에함을설치하여비치할것
2.4.1.2.2 방수구의위치표지는표시등또는축광도료등으로상시확인이가능토록할것
2.4.2 옥내소화전방수구는다음의기준에따라설치해야한다.
2.4.2.1 특정소방대상물의층마다설치하되, 해당특정소방대상물의각부분으로부터하나의옥내소화
전방수구까지의수평거리가25 m(호스릴옥내소화전설비를포함한다) 이하가되도록할것. 다만, 복
층형구조의공동주택의경우에는세대의출입구가설치된층에만설치할수있다.
2.4.2.2 바닥으로부터의높이가1.5 m 이하가되도록할것
2.4.2.3 호스는구경40 ㎜(호스릴옥내소화전설비의경우에는25 ㎜) 이상의것으로서특정소방대상물
의각부분에물이유효하게뿌려질수있는길이로설치할것
2.4.2.4 호스릴옥내소화전설비의경우그노즐에는노즐을쉽게개폐할수있는장치를부착할것
2.4.3 표시등은다음의기준에따라설치해야한다.
2.4.3.1 옥내소화전설비의위치를표시하는표시등은함의상부에설치하되, 소방청장이고시하는
「표시등의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한것으로할것
2.4.3.2 가압송수장치의기동을표시하는표시등은옥내소화전함의상부또는그직근에설치하되적
색등으로할것. 다만, 자체소방대를구성하여운영하는경우(「위험물안전관리법시행령」별표8에
서정한소방자동차와자체소방대원의규모를말한다) 가압송수장치의기동표시등을설치하지않을
수있다.
2.4.4 옥내소화전설비의함에는그표면에"소화전"이라는표시를해야한다.
2.4.5 옥내소화전설비의함에는함가까이보기쉬운곳에그사용요령을기재한표지판을붙여야하
며, 표지판을함의문에붙이는경우에는문의내부및외부모두에붙여야한다. 이경우, 사용요령
은외국어와시각적인그림을포함하여작성해야한다.
2.5 전원
2.5.1 옥내소화전설비에는그특정소방대상물의수전방식에따라다음의기준에따른상용전원회로의
배선을설치해야한다. 다만, 가압수조방식으로서모든기능이20분이상유효하게지속될수있는
경우에는그렇지않다.
2.5.1.1 저압수전인경우에는인입개폐기의직후에서분기하여전용배선으로해야하며, 전용의전선
관에보호되도록할것
2.5.1.2 특별고압수전또는고압수전일경우에는전력용변압기2차측의주차단기1차측에서분기하
여전용배선으로하되, 상용전원의상시공급에지장이없을경우에는주차단기2차측에서분기하여
전용배선으로할것. 다만, 가압송수장치의정격입력전압이수전전압과같은경우에는2.5.1.1의기준
에따른다.
2.5.2 다음의어느하나에해당하는특정소방대상물의옥내소화전설비에는비상전원을설치해야한
다. 다만, 2 이상의변전소(「전기사업법」제67조및「전기설비기술기준」제3조제1항제2호에따른
변전소를말한다. 이하같다)에서전력을동시에공급받을수있거나하나의변전소로부터전력의공
급이중단되는때에는자동으로다른변전소로부터전원을공급받을수있도록상용전원을설치한
경우와가압수조방식에는비상전원을설치하지않을수있다.
2.5.2.1 층수가7층이상으로서연면적2,000 ㎡이상인것
2.5.2.2 2.5.2.1에해당하지않는특정소방대상물로서지하층의바닥면적합계가3,000 ㎡이상인것
2.5.3 2.5.2에따른비상전원은자가발전설비, 축전지설비(내연기관에따른펌프를사용하는경우에는
내연기관의기동및제어용축전지를말한다) 또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었다가
필요한때전기를공급하는장치)로서다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.3.1 점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.5.3.2 옥내소화전설비를유효하게20분이상작동할수있어야할것
2.5.3.3 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전력을공급받을
수있도록할것
2.5.3.4 비상전원(내연기관의기동및제어용축전기를제외한다)의설치장소는다른장소와방화구획
할것. 이경우그장소에는비상전원의공급에필요한기구나설비외의것(열병합발전설비에필요
한기구나설비는제외한다)을두어서는안된다.
2.5.3.5 비상전원을실내에설치하는때에는그실내에비상조명등을설치할것
2.6 제어반
2.6.1 소화설비에는제어반을설치하되, 감시제어반과동력제어반으로구분하여설치해야한다. 다만,
다음의어느하나에해당하는경우에는감시제어반과동력제어반으로구분하여설치하지않을수있
다.
2.6.1.1 2.5.2의각기준의어느하나에해당하지않는특정소방대상물에설치되는옥내소화전설비
2.6.1.2 내연기관에따른가압송수장치를사용하는옥내소화전설비
2.6.1.3 고가수조에따른가압송수장치를사용하는옥내소화전설비
2.6.1.4 가압수조에따른가압송수장치를사용하는옥내소화전설비
2.6.2 감시제어반의기능은다음의기준에적합해야한다.
2.6.2.1 각펌프의작동여부를확인할수있는표시등및음향경보기능이있어야할것
2.6.2.2 각펌프를자동및수동으로작동시키거나중단시킬수있어야할것
2.6.2.3 비상전원을설치한경우에는상용전원및비상전원의공급여부를확인할수있어야할것
2.6.2.4 수조또는물올림수조가저수위로될때표시등및음향으로경보할것
2.6.2.5 다음의각확인회로마다도통시험및작동시험을할수있도록할것
(1) 기동용수압개폐장치의압력스위치회로
(2) 수조또는물올림수조의저수위감시회로
(3) 2.3.10에따른개폐밸브의폐쇄상태확인회로
(4) 그밖의이와비슷한회로
2.6.2.6 예비전원이확보되고예비전원의적합여부를시험할수있어야할것
2.6.3 감시제어반은다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.3.1 화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.6.3.2 감시제어반은옥내소화전설비의전용으로할것. 다만, 옥내소화전설비의제어에지장이없는
경우에는다른설비와겸용할수있다.
2.6.3.3 감시제어반은다음의기준에따른전용실안에설치할것. 다만, 2.6.1의단서에따른각기준
의어느하나에해당하는경우와공장, 발전소등에서설비를집중제어·운전할목적으로설치하는
중앙제어실내에감시제어반을설치하는경우에는그렇지않다.
2.6.3.3.1 다른부분과방화구획을할것. 이경우전용실의벽에는기계실또는전기실등의감시를
위하여두께7 ㎜이상의망입유리(두께16.3 ㎜이상의접합유리또는두께28 ㎜이상의복층유리
를포함한다)로된4 ㎡미만의붙박이창을설치할수있다.
2.6.3.3.2 피난층또는지하1층에설치할것. 다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는지상2층
에설치하거나지하1층외의지하층에설치할수있다.
(1) 「건축법시행령」제35조에따라특별피난계단이설치되고그계단(부속실을포함한다) 출입구
로부터보행거리5 m 이내에전용실의출입구가있는경우
(2) 아파트의관리동(관리동이없는경우에는경비실)에설치하는경우
2.6.3.3.3 비상조명등및급·배기설비를설치할것
2.6.3.3.4 「무선통신보조설비의화재안전기술기준(NFTC 505)」2.2.3에따라유효하게통신이가능
할것(영별표4의제5호마목에따른무선통신보조설비가설치된특정소방대상물에한한다)
2.6.3.3.5 바닥면적은감시제어반의설치에필요한면적외에화재시소방대원이그감시제어반의
조작에필요한최소면적이상으로할것
2.6.3.4 2.6.3.3에따른전용실에는특정소방대상물의기계·기구또는시설등의제어및감시설비외
의것을두지않을것
2.6.4 동력제어반은다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.4.1 앞면은적색으로하고"옥내소화전소화설비용동력제어반"이라고표시한표지를설치할것
2.6.4.2 외함은두께1.5 ㎜이상의강판또는이와동등이상의강도및내열성능이있는것으로할
것
2.6.4.3 그밖의동력제어반의설치에관하여는2.6.3.1 및2.6.3.2의기준을준용할것
2.7 배선등
2.7.1 옥내소화전설비의배선은「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기준」에서정한것외
에다음의기준에따라설치해야한다.
2.7.1.1 비상전원을설치한경우에는비상전원으로부터동력제어반및가압송수장치에이르는전원회
로의배선은내화배선으로할것. 다만, 자가발전설비와동력제어반이동일한실에설치된경우에는
자가발전기로부터그제어반에이르는전원회로의배선은그렇지않다.
2.7.1.2 상용전원으로부터동력제어반에이르는배선, 그밖의옥내소화전설비의감시·조작또는표시
등회로의배선은내화배선또는내열배선으로할것. 다만, 감시제어반또는동력제어반안의감시·조
작또는표시등회로의배선은그렇지않다.