평가 기준
분야                                              평가 점수
      항목         세부항목
                               1점        2점       3점      4점       5점
                                                소화가 불
                                                  가
              제어반, 분전반 마다
                                                         일부 기능
               자동소화장치 또는               대부분 미    일부 미설
                              미설치                        및 외형의    이상 없음
              소공간용소화용구 설                설치        치
                                                          부적합
                 치 적합성

                                                작동은 되
                                                나 약제 부
              케이블 접속부(절연              작동 기능
                                                족 및 완전   일부 기능
              유 포함 접속부 만)             일부 불량
                              미설치               소화가 불    및 외형의    이상 없음
              자동소화장치 설치               및 심한 상
                                                가(방호 공    부적합
                 적합성                    태
                                                 간 미 구
                                                   획)


              감지기 발화지점(1미                                일부 기능
                             발화지점      온도확인     발화지점,
              터단위)및 온도 확인                                및 외형의    이상 없음
                             확인 불가      불가      온도 오차
                기능 여부                                     부적합


              감지기 설치 위치 적
      자동화재                                               일부 기능
              합성(천장 중심부, 수             수직거리     중심부에
      탐지설비                    미설치                        및 외형의    이상 없음
              직거리 30센티미터                초과       미설치
                                                          부적합
                  이내)

              감지기는 먼지, 습기              방수형 아             일부 기능
                             오작동 발              영향을 미
              (방수형) 영향을 받              님(습기 있            및 외형의    이상 없음
                               생                  침
                지 않는지 여부                 음)               부적합


                                                         일부 기능
              출입구 피난구유도등     미설치(사     크기 부적
      유도등                                       점등 불량    및 외형의    이상 없음
                  적합성        람 출입구)      합
                                                          부적합

                                                작동 기능
                                                         외형의 손
              배관, 헤드, 살수구                       일부 불량
     연소방지설비                   미설치      작동 불량             상, 변형,   이상 없음
              역, 송수구의 적합성                       및 심한 상
                                                          부식 등
                                                  태

              설치위치(분기구, 인
              입부, 인출부, 절연유
              순환펌프 설치 장소,              설치 장소    설치 길이    시험성적서
     연소방지재                    미설치                                 이상 없음
              기타 화재위험장소)               의 부적합    의 부적합     미 보관
              및 길이 (시험성적서
               명시)의 적합성
              닫힌 상태 또는 자동                                외형의 손
                                                자동폐쇄
              폐쇄장치의 기능 여      미설치      개방상태              상, 변형,   이상 없음
                                                장치 불량
                   부                                      부식 등
      방화벽                                       방화문 폐쇄
              출입문(방화문) 및     방화문 미     관통부 마    불량(완전히   관통부 일
                                                                  이상 없음
              관통부 마감 상태       설치       감 안함      닫히지 않   부 부적합
                                                   음)
              무전기접속단자 설치               3중 2군데   3중 1군데   외형의 손
     무선통신보조
              상태(방재실, 공동구     미설치      미설치 (통   미설치 (통   상, 변형,   이상 없음
       설비
              입구, 지상 송수구)               신 불량)    신 불량)    부식 등
     통합감시시설   119상황실과의 통신     미설치      통신 불가    통신 일부    외형의 손    이상 없음