관보
               제15584호                                     2003.12.30. (화요일)
                                                피난및조작이용이하도록피난구부근에설
                의구경과동일한구경으로함.
                                                치토록함.
              라. 입상배관의구경이50㎜미만인경우에는입
                                               나. 저압식저장용기의내압시험압력을35㎏/㎠
                상배수배관의구경으로설치할수있도록함.
                                                이상으로규정함.
              마. 천정·반자등에설치되는스프링클러헤드의
                                               다. 이산화탄소소화설비의분사헤드의오리피스
                수평거리를성능이별도로인정된경우에는수
                                                구경·방출율·크기등을청정소화약제의분사
                리계산에따라설치할수있도록함.
                                                헤드설치규정과동일하게함.
              바. 공동주택에는 조기반응형 스프링클러헤드를
                                               라. 이산화탄소소화설비의방호구역에소화약제
                설치토록함.
                                                가방출될경우과압으로인하여구조물등에
              사. 스프링클러헤드 감열부의 가장 유효한 온도
                                                손상이생길우려가있는장소에는과압배출구
                감지높이가천장면에서약150~175㎜임을감
                                                를설치토록함.
                안하여천정·반자·선반등이불연재료로된
                                              ○할로겐화합물소화설비의화재안전기준(NFSC
                경우그부착면과의거리기준45㎝이하를삭
                                               107) 
                제함.
                                               가. 할로겐화합물소화설비의배관에서사용하는
              아. 스프링클러헤드의Skipping현상을 방지하기
                                                압력은이산화탄소소화설비보다저압이므로
                위하여상향식헤드아래에설치되는하향식
                                                압력배관용탄소강관중스케줄40이상일경우
                헤드에는상향식헤드의방출수를차단할수
                                                사용가능토록함.
                있는유효한차폐판을설치토록함.
                                               나. 저장용기를공유하는경우선택밸브설치규
              자. 스프링클러 헤드설치 제외대상에 수씁장을
                                                정을정함.
                추가하고, 기계실은제외함.
                                               다. 할로겐화합물소화설비분사헤드의오리피스
              차. 현재까지개발된스프링클러설비헤드의성능
                                                구경·방출율·크기등을이산화탄소소화설비
                은방호대상물의높이가15m이상인경우에는
                                                및청정소화약제소화설비와동일하게정함.
                소화가곤란하므로제외함.
                                               라. 할로겐화합물소화설비의방호구역에소화약
             ○간이스프링클러설비의화재안전기준(NFSC
                                                제가방출될경우과압으로인하여구조물등
              103A)
                                                에손상이생길우려가있는장소에는과압배
              가. 가압수조를 이용한 가압송수장치의 압력과
                                                출구를설치토록함.
                수조는최고사용압력1.5배로 압력을 가하는
                                              ○청정소화약제소화설비의화재안전기준(NFSC
                경우물이새거나변형이없도록하씀으며부
                                               107A)
                속류에대한기준을정함.
                                               가. 현재 7종으로규정된청정소화약제의종류에
              나. 가압수조에 의한 가압송수장치를 이용하여
                                                국제적으로공인된청정소화약제6종을추가
                배관및밸브등을설치하는경우그기준을정
                                                함.
                함.
                                               나. 소화약제량의산정방법이개정(NFPA 2001)
             ○화재조기진압용스프링클러설비의화재안전기준
                                                됨에따라할로겐화합물및불활성가스청정소
              (NFSC 103B) 
                                                화약제량산정방법을개정함.
              화재조기진압용스프링클러설비의설치장소를시
                                               다. 저장용기의충전비·충전압력및최소사용설
              설기준및FM 화재실험결과당해층의높이가
                                                계압력을국제적으로공인된기준으로함.
              13.7m이하까지 가능하므로 12.2m이하를
                                               라. 분사헤드의설치높이를일률적으로적용하지
              13.7m이하로변경함.
                                                아니하고각분사헤드의성능인정자료를따르
             ○이산화탄소소화설비의화재안전기준(NFSC 106) 
                                                도록하며층고가그기준을초과할경우에는
              가. 저장용기를 방호구역내에 설치할 경우에는
                                                추가로설치하도록함.
                                          425