yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
2.7.2 2.7.1에따른내화배선및내열배선에사용되는전선의종류및설치방법은표2.7.2의기준에
따른다.
표2.7.2 배선에사용되는전선의종류및공사방법
(1) 내화배선
(2) 내열배선
2.7.3 소화설비의과전류차단기및개폐기에는"옥내소화전설비용과전류차단기또는개폐기"이라고
표시한표지를해야한다.
2.7.4 소화설비용전기배선의양단및접속단자에는다음의기준에따라표지해야한다.
2.7.4.1 단자에는"옥내소화전설비단자"라고표시한표지를부착할것
사용전선의종류
공사방법
1. 450/750 V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선
2. 0.6/1 ㎸가교폴리에틸렌절연저독성난연폴리올레핀시
스전력케이블
3. 6/10 ㎸가교폴리에틸렌절연저독성난연폴리올레핀시
스전력용케이블
4. 가교폴리에틸렌절연비닐시스트레이용난연전력케이블
5. 0.6/1 ㎸EP 고무절연클로로프렌시스케이블
6. 300/500 V 내열성실리콘고무절연전선(180 ℃)
7. 내열성에틸렌-비닐아세테이트고무절연케이블
8. 버스덕트(Bus Duct)
9. 기타「전기용품및생활용품안전관리법」및「전기설비
기술기준」에따라동등이상의내화성능이있다고주무부장
관이인정하는것
금속관·2종금속제가요전선관또는합성수지관에수납하여
내화구조로된벽또는바닥등에벽또는바닥의표면으로
부터25 ㎜이상의깊이로매설해야한다. 다만, 다음의기
준에적합하게설치하는경우에는그렇지않다.
가. 배선을내화성능을갖는배선전용실또는배선용샤프
트·피트·덕트등에설치하는경우
나. 배선전용실또는배선용샤프트·피트·덕트등에다른설
비의배선이있는경우에는이로부터15 ㎝이상떨어지게
하거나소화설비의배선과이웃하는다른설비의배선사이
에배선지름(배선의지름이다른경우에는가장큰것을기
준으로한다)의1.5배이상의높이의불연성격벽을설치하
는경우
내화전선
케이블공사의방법에따라설치해야한다.
[비고] 내화전선의내화성능은KS C IEC 60331-1과2(온도830 ℃/ 가열시간120분) 표준이상을충족하고난연성능확보
를위해KS C IEC 60332-3-24 성능이상을충족할것
사용전선의종류
공사방법
1. 450/750 V 저독성난연가교폴리올레핀절연전선
2. 0.6/1 ㎸가교폴리에틸렌절연저독성난연폴리올레핀시
스전력케이블
3. 6/10 ㎸가교폴리에틸렌절연저독성난연폴리올레핀시
스전력용케이블
4. 가교폴리에틸렌절연비닐시스트레이용난연전력케이블
5. 0.6/1 ㎸EP 고무절연클로로프렌시스케이블
6. 300/500 V 내열성실리콘고무절연전선(180 ℃)
7. 내열성에틸렌-비닐아세테이트고무절연케이블
8. 버스덕트(Bus Duct)
9. 기타「전기용품및생활용품안전관리법」및「전기설비
기술기준」에따라동등이상의내열성능이있다고주무부장
관이인정하는것
금속관·금속제가요전선관·금속덕트또는케이블(불연성덕트
에설치하는경우에한한다) 공사방법에따라야한다. 다만,
다음의기준에적합하게설치하는경우에는그렇지않다.
가. 배선을내화성능을갖는배선전용실또는배선용샤프
트·피트·덕트등에설치하는경우
나. 배선전용실또는배선용샤프트·피트·덕트등에다른설
비의배선이있는경우에는이로부터15 ㎝이상떨어지게
하거나소화설비의배선과이웃하는다른설비의배선사이
에배선지름(배선의지름이다른경우에는가장큰것을기
준으로한다)의1.5배이상의높이의불연성격벽을설치하
는경우
내화전선
케이블공사의방법에따라설치해야한다.
2.7.4.2 소화설비용전기배선의양단에는다른배선과식별이용이하도록표시할것
2.8 방수구의설치제외
2.8.1 불연재료로된특정소방대상물또는그부분으로서다음의어느하나에해당하는곳에는옥내
소화전방수구를설치하지않을수있다.
2.8.1.1 냉장창고중온도가영하인냉장실또는냉동창고의냉동실
2.8.1.2 고온의노가설치된장소또는물과격렬하게반응하는물품의저장또는취급장소
2.8.1.3 발전소·변전소등으로서전기시설이설치된장소
2.8.1.4 식물원·수족관·목욕실·수영장(관람석부분을제외한다) 또는그밖의이와비슷한장소
2.8.1.5 야외음악당·야외극장또는그밖의이와비슷한장소
2.9 수원및가압송수장치의펌프등의겸용
2.9.1 옥내소화전설비의수원을스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용스프링클러설비·
물분무소화설비·포소화설비및옥외소화전설비의수원과겸용하여설치하는경우의저수량은각소화
설비에필요한저수량을합한양이상이되도록해야한다. 다만, 이들소화설비중고정식소화설비
(펌프·배관과소화수또는소화약제를최종방출하는방출구가고정된설비를말한다. 이하같다)가2
이상설치되어있고, 그소화설비가설치된부분이방화벽과방화문으로구획되어있는경우에는각
고정식소화설비에필요한저수량중최대의것이상으로할수있다.
2.9.2 옥내소화전설비의가압송수장치로사용하는펌프를스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조
기진압용스프링클러설비·물분무소화설비·포소화설비및옥외소화전설비의가압송수장치와겸용하여
설치하는경우의펌프의토출량은각소화설비에해당하는토출량을합한양이상이되도록해야한
다. 다만, 이들소화설비중고정식소화설비가2 이상설치되어있고, 그소화설비가설치된부분이
방화벽과방화문으로구획되어있으며각소화설비에지장이없는경우에는펌프의토출량중최대
의것이상으로할수있다.
2.9.3 옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용스프링클러설비·물분무소화
설비·포소화설비및옥외소화전설비의가압송수장치에있어서각토출측배관과일반급수용의가압송
수장치의토출측배관을상호연결하여화재시사용할수있다. 이경우연결배관에는개폐표시형
밸브를설치해야하며, 각소화설비의성능에지장이없도록해야한다.
2.9.4 옥내소화전설비의송수구를스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용스프링클러설
비·물분무소화설비·포소화설비또는연결송수관설비의송수구와겸용으로설치하는경우에는스프링
클러설비의송수구의설치기준에따르고, 연결살수설비의송수구와겸용으로설치하는경우에는옥내
소화전설비의송수구의설치기준에따르되각각의소화설비의기능에지장이없도록해야한다.
◉소방청공고제2022-211호
　「간이스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103A)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
간이스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103A) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0581)
붙임  간이스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103A) 제정 전문 1부.  끝.
간이스프링클러설비의화재안전기술기준(NFTC 103A)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제1호마
목에따른간이스프링클러설비및「다중이용업소의안전관리에관한특별법」(이하"특별법"이라한
다) 제9조제1항및같은법시행령(이하"특별법령"이라한다) 제9조에따른간이스프링클러설비의
설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라간이스프링클러설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「간이스프링클러설비의화재안전
성능기준(NFPC 103A)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할간이스프링클러설비의배관배선등의
공사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서
이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「간이스프링클러설비의화재안전기준(NFSC 103A)」에적합하게
설치및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "간이헤드"란폐쇄형스프링클러헤드의일종으로간이스프링클러설비를설치해야하는특정소
방대상물의화재에적합한감도·방수량및살수분포를갖는헤드를말한다.
1.7.1.2 "충압펌프"란배관내압력손실에따른주펌프의빈번한기동을방지하기위하여충압역할
을하는펌프를말한다.
1.7.1.3 "고가수조"란구조물또는지형지물등에설치하여자연낙차의압력으로급수하는수조를말
한다.
1.7.1.4 "압력수조"란소화용수와공기를채우고일정압력이상으로가압하여그압력으로급수하는
수조를말한다.
1.7.1.5 "가압수조"란가압원인압축공기또는불연성기체의압력으로소화용수를가압하여그압력
으로급수하는수조를말한다.
1.7.1.6 "진공계"란대기압이하의압력을측정하는계측기를말한다.
1.7.1.7 "연성계"란대기압이상의압력과대기압이하의압력을측정할수있는계측기를말한다.
1.7.1.8 "기동용수압개폐장치"란소화설비의배관내압력변동을검지하여자동적으로펌프를기동
및정지시키는것으로서압력챔버또는기동용압력스위치등을말한다.
1.7.1.9 "가지배관"이란헤드가설치되어있는배관을말한다.
1.7.1.10 "교차배관"이란가지배관에급수하는배관을말한다.
1.7.1.11 "주배관"이란가압송수장치또는송수구등과직접연결되어소화수를이송하는주된배관
을말한다.
1.7.1.12 "신축배관"이란가지배관과스프링클러헤드를연결하는구부림이용이하고유연성을가진
배관을말한다.
1.7.1.13 "급수배관"이란수원또는송수구등으로부터소화설비에급수하는배관을말한다.
1.7.1.14 "분기배관"이란배관측면에구멍을뚫어둘이상의관로가생기도록가공한배관으로서다
음의분기배관을말한다.
(1) "확관형분기배관"이란배관의측면에조그만구멍을뚫고소성가공으로확관시켜배관용접이음
자리를만들거나배관용접이음자리에배관이음쇠를용접이음한배관을말한다.
(2) "비확관형분기배관"이란배관의측면에분기호칭내경이상의구멍을뚫고배관이음쇠를용접이
음한배관을말한다.
1.7.1.15 "습식유수검지장치"란습식스프링클러설비또는부압식스프링클러설비에설치되는유수검지
장치를말한다.
1.7.1.16 "준비작동식유수검지장치"란준비작동식스프링클러설비에설치되는유수검지장치를말한다.
1.7.1.17 "반사판(디플렉터)"이란스프링클러헤드의방수구에서유출되는물을세분시키는작용을하
는것을말한다.
1.7.1.18 "개폐표시형밸브"란밸브의개폐여부를외부에서식별이가능한밸브를말한다.
1.7.1.19 "캐비닛형간이스프링클러설비"란가압송수장치, 수조(「캐비넷닛형간이스프링클러설비성
능인증및제품검사의기술기준」에서정하는바에따라분리형으로할수있다) 및유수검지장치등
을집적화하여캐비닛형태로구성시킨간이형태의스프링클러설비를말한다.
1.7.1.20 "상수도직결형간이스프링클러설비"란수조를사용하지않고상수도에직접연결하여항상
기준방수압및방수량이상을확보할수있는설비를말한다.
1.7.1.21 "정격토출량"이란펌프의정격부하운전시토출량으로서정격토출압력에서의토출량을말한
다.
1.7.1.22 "정격토출압력"이란펌프의정격부하운전시토출압력으로서정격토출량에서의토출측압력
을말한다.
2. 기술기준
2.1 수원
2.1.1 간이스프링클러설비의수원은다음의기준과같다.
2.1.1.1 상수도직결형의경우에는수돗물
2.1.1.2 수조("캐비닛형"을포함한다)를사용하고자하는경우에는적어도1개이상의자동급수장치를
갖추어야하며, 2개의간이헤드에서최소10분[영별표4 제1호마목2)가) 또는6)과8)에해당하는경
우에는5개의간이헤드에서최소20분] 이상방수할수있는양이상을수조에확보할것
2.1.2 간이스프링클러설비의수원을수조로설치하는경우에는소화설비의전용수조로해야한다. 다
만, 다음의어느하나에해당하는경우에는그렇지않다.
2.1.2.1 간이스프링클러설비용펌프의풋밸브또는흡수배관의흡수구(수직회전축펌프의흡수구를포
함한다. 이하같다)를다른설비(소화용설비외의것을말한다. 이하같다)의풋밸브또는흡수구보
다낮은위치에설치한때
2.1.2.2 2.2.3에따른고가수조로부터소화설비의수직배관에물을공급하는급수구를다른설비의급
수구보다낮은위치에설치한때
2.1.3 2.1.1.2에따른저수량을산정함에있어서다른설비와겸용하여간이스프링클러설비용수조를
설치하는경우에는간이스프링클러설비의풋밸브·흡수구또는수직배관의급수구와다른설비의풋밸
브·흡수구또는수직배관의급수구와의사이의수량을그유효수량으로한다.
2.1.4 간이스프링클러설비용수조는다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.4.1 점검에편리한곳에설치할것
2.1.4.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.1.4.3 수조의외측에수위계를설치할것. 다만, 구조상불가피한경우에는수조의맨홀등을통하
여수조안의물의양을쉽게확인할수있도록해야한다.
2.1.4.4 수조의상단이바닥보다높은때에는수조의외측에고정식사다리를설치할것
2.1.4.5 수조가실내에설치된때에는그실내에조명설비를설치할것
2.1.4.6 수조의밑부분에는청소용배수밸브또는배수관을설치할것
2.1.4.7 수조외측의보기쉬운곳에"간이스프링클러설비용수조"라고표시한표지를할것. 이경우
그수조를다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께해야한다.
2.1.4.8 소화설비용펌프의흡수배관또는소화설비의수직배관과수조의접속부분에는"간이스프링
클러설비용배관"이라고표시한표지를할것. 다만, 수조와가까운장소에소화설비용펌프가설치되
고해당펌프에2.2.2.11 따른표지를설치한때에는그렇지않다.
2.2 가압송수장치
2.2.1 방수압력(상수도직결형은상수도압력)은가장먼가지배관에서2개[영별표4 제1호마목2)가)
또는6)과8)에해당하는경우에는5개]의간이헤드를동시에개방할경우각각의간이헤드선단방
수압력은0.1 ㎫이상, 방수량은50 L/min 이상이어야한다. 다만, 2.3.1.7에따른주차장에표준반응
형스프링클러헤드를사용할경우헤드1개의방수량은80 L/min 이상이어야한다.
2.2.2 전동기또는내연기관에따른펌프를이용하는가압송수장치는다음의기준에따라설치해야
한다.
2.2.2.1 쉽게접근할수있고점검하기에충분한공간이있는장소로서화재및침수등의재해로인
한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.2.2.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.2.2.3 펌프는전용으로할것. 다만, 다른소화설비와겸용하는경우각각의소화설비의성능에지
장이없을때에는그렇지않다.
2.2.2.4 펌프의토출측에는압력계를체크밸브이전에펌프토출측플랜지에서가까운곳에설치하
고, 흡입측에는연성계또는진공계를설치할것. 다만, 수원의수위가펌프의위치보다높거나수직
회전축펌프의경우에는연성계또는진공계를설치하지않을수있다.
2.2.2.5 펌프의성능은체절운전시정격토출압력의140 %를초과하지않고, 정격토출량의150 %로
운전시정격토출압력의65 % 이상이되어야하며, 펌프의성능을시험할수있는성능시험배관을
설치할것. 다만, 충압펌프의경우에는그렇지않다.
2.2.2.6 가압송수장치에는체절운전시수온의상승을방지하기위한순환배관을설치할것
2.2.2.7 기동장치로는기동용수압개폐장치또는이와동등이상의성능이있는것을설치할것
2.2.2.8 기동용수압개폐장치를기동장치로사용할경우에는다음의기준에따른충압펌프를설치할
것. 다만, 캐비닛형간이스프링클러설비의경우에는그렇지않다.
2.2.2.8.1 펌프의토출압력은그설비의최고위살수장치의자연압보다적어도0.2 ㎫이더크도록하
거나가압송수장치의정격토출압력과같게할것
2.2.2.8.2 펌프의정격토출량은정상적인누설량보다적어서는안되며, 간이스프링클러설비가자동적
으로작동할수있도록충분한토출량을유지할것
2.2.2.9 수원의수위가펌프보다낮은위치에있는가압송수장치에는다음의기준에따른물올림장치
를설치할것. 다만, 캐비닛형간이스프링클러설비의경우에는그렇지않다.
2.2.2.9.1 물올림장치에는전용의수조를설치할것
2.2.2.9.2 수조의유효수량은100 L 이상으로하되, 구경15 ㎜이상의급수배관에따라해당수조에
물이계속보급되도록할것
2.2.2.10 내연기관을사용하는경우에는제어반에따라내연기관의자동기동및수동기동이가능하고,
상시충전되어있는축전지설비를갖출것
2.2.2.11 가압송수장치에는“간이스프링클러소화펌프”라고표시한표지를할것. 이경우그가압송수
장치를다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께해야한다.
2.2.2.12 가압송수장치는부식등으로인한펌프의고착을방지할수있도록다음의기준에적합한
것으로할것. 다만, 충압펌프는제외한다.
2.2.2.12.1 임펠러는청동또는스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.2.2.12.2 펌프축은스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.2.3 고가수조의자연낙차를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.3.1 고가수조의자연낙차수두(수조의하단으로부터최고층에설치된헤드까지의수직거리를말한
다)는다음의식(2.2.3.1)에따라산출한수치이상유지되도록할것
H = h₁ + 10 … (2.2.3.1)
여기에서
H: 필요한낙차(m)
h₁: 배관의마찰손실수두(m)
2.2.3.2 고가수조에는수위계·배수관·급수관·오버플로우관및맨홀을설치할것
2.2.4 압력수조를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.4.1 압력수조의압력은다음의식(2.2.4.1)에따라산출한수치이상유지되도록할것
P = p₁ + p₂ + 0.1 … (2.2.4.1)
여기에서
P: 필요한압력(㎫)
p₁: 낙차의환산수두압(㎫)
p₂: 배관의마찰손실수두압(㎫)
2.2.4.2 압력수조에는수위계·급수관·배수관·급기관·맨홀·압력계·안전장치및압력저하방지를위한자
동식공기압축기를설치할것
2.2.5 가압수조를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.5.1 가압수조의압력은간이헤드2개를동시에개방할때적정방수량및방수압이10분[영별표
4 제1호마목2)가) 또는6)과8)에해당하는경우에는5개의간이헤드에서최소20분] 이상유지되도록
할것
2.2.5.2 가압수조를이용한가압송수장치는소방청장이정하여고시한「가압수조식가압송수장치의
성능인증및제품검사의기술기준」에적합한것으로설치할것
2.2.6 캐비닛형간이스프링클러설비를사용할경우소방청장이정하여고시한「캐비닛형간이스프링
클러설비의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한것으로설치해야한다.
2.2.7 영별표4 제1호마목2)가) 또는6)과8)에해당하는특정소방대상물의경우에는상수도직결형
및캐비닛형간이스프링클러설비를제외한가압송수장치를설치해야한다.
2.3 간이스프링클러설비의방호구역및유수검지장치
2.3.1 간이스프링클러설비의방호구역(간이스프링클러설비의소화범위에포함된영역을말한다. 이하
같다) 및유수검지장치는다음의기준에적합해야한다. 다만, 캐비닛형의경우에는2.3.1.3의기준에
적합해야한다.
2.3.1.1 하나의방호구역의바닥면적은1,000 ㎡를초과하지않을것
2.3.1.2 하나의방호구역에는1개이상의유수검지장치를설치하되, 화재시접근이쉽고점검하기편
리한장소에설치할것
2.3.1.3 하나의방호구역은2개층에미치지않도록할것. 다만, 1개층에설치되는간이헤드의수가
10개이하인경우에는3개층이내로할수있다.
2.3.1.4 유수검지장치는실내에설치하거나보호용철망등으로구획하여바닥으로부터0.8 m 이상
1.5 m 이하의위치에설치하되, 그실등에는가로0.5 m 이상세로1 m 이상의개구부로서그개구
부에는출입문을설치하고그출입문상단에"유수검지장치실"이라고표시한표지를설치할것. 다만,
유수검지장치를기계실(공조용기계실을포함한다)안에설치하는경우에는별도의실또는보호용철
망을설치하지않고기계실출입문상단에"유수검지장치실"이라고표시한표지를설치할수있다.
2.3.1.5 간이헤드에공급되는물은유수검지장치를지나도록할것. 다만, 송수구를통하여공급되는
물은그렇지않다.
2.3.1.6 자연낙차에따른압력수가흐르는배관상에설치된유수검지장치는화재시물의흐름을검
지할수있는최소한의압력이얻어질수있도록수조의하단으로부터낙차를두어설치할것
2.3.1.7 간이스프링클러설비가설치되는특정소방대상물에부설된주차장부분(영별표4 제1호바목에
해당하지않는부분에한한다)에는습식외의방식으로해야한다. 다만, 동결의우려가없거나동결
을방지할수있는구조또는장치가된곳은그렇지않다.
2.4 제어반
2.4.1 간이스프링클러설비에는다음의어느하나의기준에따른제어반을설치해야한다. 다만, 캐비
닛형간이스프링클러설비의경우에는그렇지않다.
2.4.1.1 상수도직결형의경우에는급수배관에설치되어급수를차단할수있는개폐밸브(2.5.16.1.2의
급수차단장치를포함한다) 및유수검지장치의작동상태를확인할수있어야하며, 예비전원이확보되
고예비전원의적합여부를시험할수있어야할것
2.4.1.2 상수도직결형을제외한방식의것에있어서는「스프링클러설비의화재안전기술기준(NFTC
103)」의2.10(제어반)을준용할것
2.5 배관및밸브
2.5.1 배관과배관이음쇠는다음의어느하나에해당하는것또는동등이상의강도·내식성및내열
성등을국내·외공인기관으로부터인정받은것을사용해야하고, 배관용스테인리스강관(KS D 357
6)의이음을용접으로할경우에는텅스텐불활성가스아크용접(Tungsten Inertgas Arc Welding)
방식에따른다. 다만, 상수도직결형간이스프링클러설비에사용하는배관및밸브는「수도법」제14
조(수도용자재와제품의인증등)에적합한제품을사용해야한다. 또한, 2.5에서정하지않은사항
은「건설기술진흥법」제44조제1항의규정에따른"건설기준"에따른다.
2.5.1.1 배관내사용압력이1.2 ㎫미만일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 배관용탄소강관(KS D 3507)
(2) 이음매없는구리및구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의배관에한한다.
(3) 배관용스테인리스강관(KS D 3576) 또는일반배관용스테인리스강관(KS D 3595)
(4) 덕타일주철관(KS D 4311)
2.5.1.2 배관내사용압력이1.2 ㎫이상일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 압력배관용탄소강관(KS D 3562)
(2) 배관용아크용접탄소강강관(KS D 3583)
2.5.2 2.5.1에도불구하고다음의어느하나에해당하는장소에는소방청장이정하여고시한「소방용
합성수지배관의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한소방용합성수지배관으로설치할수
있다.
2.5.2.1 배관을지하에매설하는경우
2.5.2.2 다른부분과내화구조로구획된덕트또는피트의내부에설치하는경우
2.5.2.3 천장(상층이있는경우에는상층바닥의하단을포함한다. 이하같다)과반자를불연재료또는
준불연재료로설치하고소화배관내부에항상소화수가채워진상태로설치하는경우
2.5.3 급수배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.3.1 전용으로할것. 다만, 상수도직결형의경우에는수도배관호칭지름32 ㎜이상의배관이어야
하고, 간이헤드가개방될경우에는유수신호작동과동시에다른용도로사용하는배관의송수를자
동차단할수있도록해야하며, 배관과연결되는이음쇠등의부속품은물이고이는현상을방지하
는조치를해야한다.
2.5.3.2 급수배관에설치되어급수를차단할수있는개폐밸브는개폐표시형으로할것. 이경우펌프
의흡입측배관에는버터플라이밸브외의개폐표시형밸브를설치해야한다.
2.5.3.3 배관의구경은2.2.1에적합하도록수리계산에의하거나표2.5.3.3의기준에따라설치할것.
다만, 수리계산에따르는경우가지배관의유속은6 ㎧, 그밖의배관의유속은10 ㎧를초과할수
없다.
표2.5.3.3 간이헤드수별급수관의구경
(단위: ㎜)
2.5.4 펌프의흡입측배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.4.1 공기고임이생기지않는구조로하고여과장치를설치할것
2.5.4.2 수조가펌프보다낮게설치된경우에는각펌프(충압펌프를포함한다)마다수조로부터별도로
설치할것
2.5.5 연결송수관설비의배관과겸용할경우의주배관은구경100 ㎜이상, 방수구로연결되는배관
의구경은65 ㎜이상의것으로해야한다.
2.5.6 펌프의성능시험배관은다음의기준에적합하도록설치해야한다. 다만, 공인된방법에의한별
도의성능을제시할경우에는그렇지않으며그성능을별도의기준에따라확인해야한다.
급수관의
구경
구분
25
32
40
50
65
80
100
125
150
가
2
3
5
10
30
60
100
160
161 이상
나
2
4
7
15
30
60
100
160
161 이상
[비고] 1. 폐쇄형스프링클러헤드를사용하는설비의경우로서1개층에하나의급수배관(또는밸브등)이담당하는구역의최
대면적은1,000 ㎡를초과하지않을것
2. 폐쇄형간이헤드를설치하는경우에는“가”란의헤드수에따를것
3. 폐쇄형간이헤드를설치하고반자아래의헤드와반자속의헤드를동일급수관의가지관상에병설하는경우에는“나”의
헤드수에따를것
4. “캐비닛형” 및“상수도직결형”을사용하는경우주배관은32 ㎜, 수평주행배관은32 ㎜, 가지배관은25 ㎜이상으로할
것. 이경우최장배관은2.2.6에따라인정받은길이로하며하나의가지배관에는간이헤드를3개이내로설치해야한다.
2.5.6.1 성능시험배관은펌프의토출측에설치된개폐밸브이전에서분기하여직선으로설치하고, 유
량측정장치를기준으로전단직관부에는개폐밸브를후단직관부에는유량조절밸브를설치할것. 이
경우개폐밸브와유량측정장치사이의직관부거리및유량측정장치와유량조절밸브사이의직관부
거리는해당유량측정장치제조사의설치사양에따르고, 성능시험배관의호칭지름은유량측정장치의
호칭지름에따른다.
2.5.6.2 유량측정장치는펌프의정격토출량의175 % 이상까지측정할수있는성능이있을것
2.5.7 가압송수장치의체절운전시수온의상승을방지하기위하여체크밸브와펌프사이에서분기한
구경20 ㎜이상의배관에체절압력이하에서개방되는릴리프밸브를설치할것
2.5.8 배관은동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치해야한다. 다만, 보온재를사용
할경우에는난연재료성능이상의것으로해야한다.
2.5.9 가지배관의배열은다음의기준에따른다.
2.5.9.1 토너먼트(tournament) 배관방식이아닐것. 다만, 수리계산에따라헤드선단의방수압및방
수량에적합한경우에는그렇지않다.
2.5.9.2 교차배관에서분기되는지점을기점으로한쪽가지배관에설치되는헤드의개수(반자아래와
반자속의헤드를하나의가지배관상에병설하는경우에는반자아래에설치하는헤드의개수)는8개
이하로할것. 다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는그렇지않다.
2.5.9.2.1 기존의방호구역안에서칸막이등으로구획하여1개의헤드를증설하는경우
2.5.9.2.2 격자형배관방식(2 이상의수평주행배관사이를가지배관으로연결하는방식을말한다)을
채택하는때에는펌프의용량, 배관의구경등을수리학적으로계산한결과헤드의방수압및방수량
이소화목적을달성하는데충분하다고인정되는경우
2.5.9.3 가지배관과헤드사이의배관을신축배관으로하는경우에는소방청장이정하여고시한「스
프링클러설비신축배관의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한것으로설치할것. 이경우신
축배관의설치길이는「스프링클러설비의화재안전기술기준(NFTC 103)」의2.7.3의거리를초과하지
않아야한다.
2.5.10 가지배관에하향식간이헤드를설치하는경우에가지배관으로부터간이헤드에이르는헤드접속
배관은가지배관상부에서분기해야한다. 다만, 소화설비용수원의수질이「먹는물관리법」제5조
에따라먹는물의수질기준에적합하고덮개가있는저수조로부터물을공급받는경우에는가지배관
의측면또는하부에서분기할수있다.
2.5.11 준비작동식유수검지장치를사용하는간이스프링클러설비에있어서유수검지장치2차측배관
의부대설비는다음의기준에따른다.
2.5.11.1 개폐표시형밸브를설치할것
2.5.11.2 2.5.11.1에따른밸브와준비작동식유수검지장치사이의배관은다음의기준과같은구조로
할것
2.5.11.2.1 수직배수배관과연결하고동연결배관상에는개폐밸브를설치할것
2.5.11.2.2 자동배수장치및압력스위치를설치할것
2.5.11.2.3 2.5.11.2.2 에따른압력스위치는수신부에서준비작동식유수검지장치의개방여부를확인할
수있게설치할것
2.5.12 간이스프링클러설비에는유수검지장치를시험할수있는시험장치를다음의기준에따라설치
해야한다. 다만, 준비작동식유수검지장치를설치하는경우에는그렇지않다.
2.5.12.1 펌프(캐비닛형제외)를가압송수장치로사용하는경우유수검지장치2차측배관에연결하여
설치하고, 펌프외의가압송수장치를사용하는경우유수검지장치에서가장먼거리에위치한가지배
관의끝으로부터연결하여설치할것
2.5.12.2 시험장치배관의구경은25 ㎜이상으로하고, 그끝에개폐밸브및개방형간이헤드또는간
이스프링클러헤드와동등한방수성능을가진오리피스를설치할것. 이경우개방형간이헤드는반사
판및프레임을제거한오리피스만으로설치할수있다.
2.5.12.3 시험배관의끝에는물받이통및배수관을설치하여시험중방사된물이바닥에흘러내리
지않도록할것. 다만, 목욕실·화장실또는그밖의곳으로서배수처리가쉬운장소에시험배관을설
치한경우에는그렇지않다.
2.5.13 배관에설치되는행거는다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.13.1 가지배관에는헤드의설치지점사이마다1개이상의행거를설치하되, 헤드간의거리가3.5
m를초과하는경우에는3.5 m 이내마다1개이상설치할것. 이경우상향식헤드와행거사이에는8
㎝이상의간격을두어야한다.
2.5.13.2 교차배관에는가지배관과가지배관사이마다1개이상의행거를설치하되, 가지배관사이의
거리가4.5 m를초과하는경우에는4.5 m 이내마다1개이상설치할것
2.5.13.3 2.5.13.1 및2.5.13.2의수평주행배관에는4.5 m 이내마다1개이상설치할것
2.5.14 급수배관에설치되어급수를차단할수있는개폐밸브에는그밸브의개폐상태를감시제어반
에서확인할수있도록급수개폐밸브작동표시스위치를다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.14.1 급수개폐밸브가잠길경우탬퍼스위치의동작으로인하여감시제어반또는수신기에표시되
어야하며경보음을발할것
2.5.14.2 탬퍼스위치는감시제어반또는수신기에서동작의유무확인과동작시험, 도통시험을할수
있을것
2.5.14.3 급수개폐밸브의작동표시스위치에사용되는전기배선은내화전선또는내열전선으로설치
할것
2.5.15 간이스프링클러설비배관의배수를위한기울기는수평으로할것. 다만, 배관의구조상소화
수가남아있는곳에는배수밸브를설치해야한다.
2.5.16 간이스프링클러설비의배관및밸브등의순서는다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.16.1 상수도직결형은다음의기준에따라설치할것
2.5.16.1.1 수도용계량기, 급수차단장치, 개폐표시형밸브, 체크밸브, 압력계, 유수검지장치(압력스위치
등유수검지장치와동등이상의기능과성능이있는것을포함한다. 이하같다), 2개의시험밸브의순
으로설치할것
2.5.16.1.2 간이스프링클러설비이외의배관에는화재시배관을차단할수있는급수차단장치를설
치할것
2.5.16.2 펌프등의가압송수장치를이용하여배관및밸브등을설치하는경우에는수원, 연성계또
는진공계(수원이펌프보다높은경우를제외한다. 이하같다), 펌프또는압력수조, 압력계, 체크밸
브, 성능시험배관, 개폐표시형밸브, 유수검지장치, 시험밸브의순으로설치할것
2.5.16.3 가압수조를가압송수장치로이용하여배관및밸브등을설치하는경우에는수원, 가압수조,
압력계, 체크밸브, 성능시험배관, 개폐표시형밸브, 유수검지장치, 2개의시험밸브의순으로설치할것
2.5.16.4 캐비닛형의가압송수장치에배관및밸브등을설치하는경우에는수원, 연성계또는진공계
(수원이펌프보다높은경우를제외한다. 이하같다), 펌프또는압력수조, 압력계, 체크밸브, 개폐표
시형밸브, 2개의시험밸브의순으로설치할것. 다만, 소화용수의공급은상수도와직결된바이패스관
또는펌프에서공급받아야한다.
2.5.17 배관은다른설비의배관과쉽게구분이될수있는위치에설치하거나, 그배관표면또는배
관보온재표면의색상은「한국산업표준(배관계의식별표시, KS A 0503)」또는적색으로식별이
가능하도록소방용설비의배관임을표시해야한다.
2.5.18 확관형분기배관을사용할경우에는소방청장이정하여고시한「분기배관의성능인증및제
품검사의기술기준」에적합한것으로설치해야한다.
2.6 간이헤드
2.6.1 간이헤드는다음의기준에적합한것을사용해야한다.
2.6.1.1 폐쇄형간이헤드를사용할것
2.6.1.2 간이헤드의작동온도는실내의최대주위천장온도가0 ℃이상38 ℃이하인경우공칭작동
온도가57 ℃에서77 ℃의것을사용하고, 39 ℃이상66 ℃이하인경우에는공칭작동온도가79 ℃
에서109 ℃의것을사용할것
2.6.1.3 간이헤드를설치하는천장·반자·천장과반자사이·덕트·선반등의각부분으로부터간이헤드
까지의수평거리는2.3 m(「스프링클러헤드의형식승인및제품검사의기술기준」에따른유효살수
반경의것으로한다) 이하가되도록해야한다. 다만, 성능이별도로인정된간이헤드를수리계산에
따라설치하는경우에는그렇지않다.
2.6.1.4 상향식간이헤드또는하향식간이헤드의경우에는간이헤드의디플렉터에서천장또는반자까
지의거리는25 ㎜에서102 ㎜이내가되도록설치해야하며, 측벽형간이헤드의경우에는102 ㎜에서
152 ㎜사이에설치할것다만, 플러쉬스프링클러헤드의경우에는천장또는반자까지의거리를102
㎜이하가되도록설치할수있다.
2.6.1.5 간이헤드는천장또는반자의경사·보·조명장치등에따라살수장애의영향을받지않도록설
치할것
2.6.1.6 2.6.1.4의규정에도불구하고특정소방대상물의보와가장가까운간이헤드는다음표2.6.1.6
의기준에따라설치할것. 다만, 천장면에서보의하단까지의길이가55 ㎝를초과하고보의하단
측면끝부분으로부터간이헤드까지의거리가간이헤드상호간거리의2분의1 이하가되는경우에는
간이헤드와그부착면과의거리를55 ㎝이하로할수있다.
표2.6.1.6 보의수평거리에따른간이스프링클러헤드의수직거리
설치장소의최고주위온도
표시온도
0.75 m 미만
보의하단보다낮을것
0.75 m 이상1 m미만
0.1 m 미만일것
1 m 이상1.5 m 미만
0.15 m 미만일것
1.5 m 이상
0.3 m 미만일것
2.6.1.7 상향식간이헤드아래에설치되는하향식간이헤드에는상향식간이헤드의방출수를차단할수
있는유효한차폐판을설치할것
2.6.1.8 간이스프링클러설비를설치해야할특정소방대상물에있어서는간이헤드설치제외에관한
사항은「스프링클러설비의화재안전기술기준(NFTC 103)」2.12.1을준용한다.
2.6.1.9 2.3.1.7에따른주차장에는표준반응형스프링클러헤드를설치해야하며설치기준은「스프링클
러설비의화재안전기술기준(NFTC 103)」2.7(헤드)을준용한다.
2.7 음향장치및기동장치
2.7.1 간이스프링클러설비의음향장치및기동장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.7.1.1 습식유수검지장치를사용하는설비에있어서는간이헤드가개방되면유수검지장치가화재신
호를발신하고그에따라음향장치가경보되도록할것
2.7.1.2 음향장치는습식유수검지장치의담당구역마다설치하되그구역의각부분으로부터하나의
음향장치까지의수평거리는25 m 이하가되도록할것
2.7.1.3 음향장치는경종또는사이렌(전자식사이렌을포함한다)으로하되, 주위의소음및다른용
도의경보와구별이가능한음색으로할것. 이경우경종또는사이렌은자동화재탐지설비·비상벨설
비또는자동식사이렌설비의음향장치와겸용할수있다.
2.7.1.4 주음향장치는수신기의내부또는그직근에설치할것
2.7.1.5 층수가5층(지하층을제외한다) 이상으로서연면적이3,000 ㎡를초과하는특정소방대상물또
는그부분에있어서는2층이상의층에서발화한때에는발화층및그직상층에한하여, 1층에서발
화한때에는발화층·그직상층및지하층에한하여, 지하층에서발화한때에는발화층·그직상층및
기타의지하층에한하여경보를발할수있도록할것
2.7.1.6 음향장치는다음의기준에따른구조및성능의것으로할것
2.7.1.6.1 정격전압의80 % 전압에서음향을발할수있는것으로할것
2.7.1.6.2 음향의크기는부착된음향장치의중심으로부터1 m 떨어진위치에서90 dB 이상이되는
것으로할것
2.7.2 간이스프링클러설비의가압송수장치로서펌프가설치되는경우에는그펌프의작동은다음의
어느하나의기준에적합해야한다.
2.7.2.1 습식유수검지장치를사용하는설비에있어서는동장치의발신이나기동용수압개폐장치에따
라작동되거나또는이두가지의혼용에따라작동될수있도록할것
2.7.2.2 준비작동식유수검지장치를사용하는설비에있어서는화재감지기의화재감지나기동용수압개
폐장치에따라작동되거나또는이두가지의혼용에따라작동될수있도록할것
2.7.3 준비작동식유수검지장치의작동기준은「스프링클러설비의화재안전기술기준(NFTC 103)」2.6.
3을준용한다.
2.7.4 2.7.1부터2.7.3의배선(감지기상호간의배선은제외한다)은내화배선또는내열배선으로하며
사용되는전선은내화전선으로하고전선의종류및설치방법은「옥내소화전설비의화재안전기술기
준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1) 또는표2.7.2(2)에따르되, 다른배선과공유하는회로방식이되
지않도록해야한다. 다만, 음향장치의작동에지장을주지않는회로방식의경우에는그렇지않다.
2.8 송수구
2.8.1 간이스프링클러설비에는소방차로부터그설비에송수할수있는송수구를다음의기준에따라
설치해야한다. 다만, 특별법제9조제1항및특별법령제9조에해당하는영업장(건축물전체가하나의
영업장일경우는제외)에설치되는상수도직결형또는캐비닛형의경우에는송수구를설치하지않을
수있다.
2.8.1.1 소방차가쉽게접근할수있고잘보이는장소에설치하고, 화재층으로부터지면으로떨어지
는유리창등이송수및그밖의소화작업에지장을주지않는장소에설치할것
2.8.1.2 송수구로부터간이스프링클러설비의주배관에이르는연결배관에개폐밸브를설치한때에는
그개폐상태를쉽게확인및조작할수있는옥외또는기계실등의장소에설치할것
2.8.1.3 송수구는구경65 ㎜의쌍구형또는단구형으로할것. 이경우송수배관의안지름은40 ㎜
이상으로해야한다.
2.8.1.4 지면으로부터높이가0.5 m 이상1 m 이하의위치에설치할것
2.8.1.5 송수구의부근에는자동배수밸브(또는직경5 ㎜의배수공) 및체크밸브를다음의기준에따
라설치할것. 이경우자동배수밸브는배관안의물이잘빠질수있는위치에설치하되, 배수로인
하여다른물건이나장소에피해를주지않아야한다.
2.8.1.6 송수구에는이물질을막기위한마개를씌울것
2.9 비상전원
2.9.1 간이스프링클러설비에는다음의기준에적합한비상전원또는「소방시설용비상전원수전설비
의화재안전기술기준(NFTC 602」의규정에따른비상전원수전설비를설치해야한다. 다만, 무전원으
로작동되는간이스프링클러설비의경우에는모든기능이10분[영별표4 제1호마목2)가) 또는6)과
8)에해당하는경우에는20분] 이상유효하게지속될수있는구조를갖추어야한다.
2.9.1.1 간이스프링클러설비를유효하게10분[영별표4 제1호마목2)가) 또는6)과8)에해당하는경
우에는20분] 이상작동할수있도록할것
2.9.1.2 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전원을공급받을
수있는구조로할것
2.10 수원및가압송수장치의펌프등의겸용
2.10.1
간이스프링클러설비의
수원을
옥내소화전설비·스프링클러설비·화재조기진압용
스프링클러설
비·물분무소화설비·포소화전설비및옥외소화전설비의수원을겸용하여설치하는경우의저수량은각
소화설비에필요한저수량을합한양이상이되도록해야한다. 다만, 이들소화설비중고정식소화
설비(펌프·배관과소화수또는소화약제를최종방출하는방출구가고정된설비를말한다. 이하같다)
가2 이상설치되어있고, 그소화설비가설치된부분이방화벽과방화문으로구획되어있는경우에
는각고정식소화설비에필요한저수량중최대의것이상으로할수있다.
2.10.2 간이스프링클러설비의가압송수장치로사용하는펌프를옥내소화전설비·스프링클러설비·화재
조기진압용스프링클러설비·물분무소화설비·포소화설비및옥외소화전설비의가압송수장치와겸용하
여설치하는경우의펌프의토출량은각소화설비에해당하는토출량을합한양이상이되도록해야
한다. 다만, 이들소화설비중고정식소화설비가2 이상설치되어있고, 그소화설비가설치된부분
이방화벽과방화문으로구획되어있으며각소화설비에지장이없는경우에는펌프의토출량중최
대의것이상으로할수있다.
2.10.3
옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용스프링클러설비·물분무소
화설비·포소화설비및옥외소화전설비의가압송수장치에있어서각토출측배관과일반급수용의가압
송수장치의토출측배관을상호연결하여화재시사용할수있다. 이경우연결배관에는개폐표시형
밸브를설치해야하며, 각소화설비의성능에지장이없도록해야한다.
2.10.4 간이스프링클러설비의송수구를옥내소화전설비·스프링클러설비·화재조기진압용스프링클러설
비·물분무소화설비·포소화설비·연결송수관설비또는연결살수설비의송수구와겸용으로설치하는경
우에는스프링클러설비의송수구의설치기준에따르되각각의소화설비의기능에지장이없도록해
야한다.
◉소방청공고제2022-213호
　「물분무소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 104)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
물분무소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 104) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0581)
붙임  물분무소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 104) 제정 전문 1부.  끝.
물분무소화설비의화재안전기술기준(NFTC 104)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제1호바
목에따른물분무등소화설비중물분무소화설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라물분무등소화설비인물분무소화설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「물분무소화설비의화재안전성능
기준(NFPC 104)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할물분무소화설비의배관배선등의공
사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서이
기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「물분무소화설비의화재안전기준(NFSC 104)」에적합하게설치및
관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "물분무헤드"란화재시직선류또는나선류의물을충돌·확산시켜미립상태로분무함으로써
소화하는헤드를말한다.
1.7.1.2 "고가수조"란구조물또는지형지물등에설치하여자연낙차의압력으로급수하는수조를말
한다.
1.7.1.3 "압력수조"란소화용수와공기를채우고일정압력이상으로가압하여그압력으로급수하는
수조를말한다.
1.7.1.4 "급수배관"이란수원또는송수구등으로부터소화설비에급수하는배관을말한다.
1.7.1.5 "분기배관"이란배관측면에구멍을뚫어둘이상의관로가생기도록가공한배관으로서다
음의분기배관을말한다.
(1) "비확관형분기배관"이란배관의측면에분기호칭내경이상의구멍을뚫고배관이음쇠를용접이
음한배관을말한다.
(2) "확관형분기배관"이란배관의측면에조그만구멍을뚫고소성가공으로확관시켜배관용접이음
자리를만들거나배관용접이음자리에배관이음쇠를용접이음한배관을말한다.
1.7.1.6 "진공계"란대기압이하의압력을측정하는계측기를말한다.
1.7.1.7 "연성계"란대기압이상의압력과대기압이하의압력을측정할수있는계측기를말한다.
1.7.1.7 "기동용수압개폐장치"란소화설비의배관내압력변동을검지하여자동적으로펌프를기동
및정지시키는것으로서압력챔버또는기동용압력스위치등을말한다.
1.7.1.9 "일제개방밸브"란일제살수식스프링클러설비에설치되는유수검지장치를말한다.
1.7.1.10 "가압수조"란가압원인압축공기또는불연성기체의압력으로소화용수를가압하여그압
력으로급수하는수조를말한다.
2. 기술기준
2.1 수원
2.1.1 물분무소화설비의수원은그저수량이다음의기준에적합하도록해야한다.
2.1.1.1 「화재의예방및안전관리에관한법률시행령」별표2의특수가연물을저장또는취급하
는특정소방대상물또는그부분에있어서그바닥면적(최대방수구역의바닥면적을기준으로하며,
50 ㎡이하인경우에는50 ㎡) 1 ㎡에대하여10 L/min로20분간방수할수있는양이상으로할것
2.1.1.2 차고또는주차장은그바닥면적(최대방수구역의바닥면적을기준으로하며, 50 ㎡이하인
경우에는50 ㎡) 1 ㎡에대하여20 L/min로20분간방수할수있는양이상으로할것
2.1.1.3 절연유봉입변압기는바닥부분을제외한표면적을합한면적1 ㎡에대하여10 L/min로20
분간방수할수있는양이상으로할것
2.1.1.4 케이블트레이, 케이블덕트등은투영된바닥면적1 ㎡에대하여12 L/min로20분간방수할
수있는양이상으로할것
2.1.1.5 콘베이어벨트등은벨트부분의바닥면적1 ㎡에대하여10 L/min로20분간방수할수있는
양이상으로할것
2.1.2 물분무소화설비의수원을수조로설치하는경우에는소화설비의전용수조로해야한다. 다만,
다음의어느하나에해당하는경우에는그렇지않다.
2.1.2.1 물분무소화설비용펌프의풋밸브또는흡수배관의흡수구(수직회전축펌프의흡수구를포함한
다. 이하같다)를다른설비(소화용설비외의것을말한다. 이하같다)의풋밸브또는흡수구보다낮
은위치에설치한때
2.1.2.2 2.2.2에따른고가수조로부터물분무소화설비의수직배관에물을공급하는급수구를다른설
비의급수구보다낮은위치에설치한때
2.1.3 2.1.1에따른저수량을산정함에있어서다른설비와겸용하여물분무소화설비용수조를설치하
는경우에는물분무소화설비의풋밸브·흡수구또는수직배관의급수구와다른설비의풋밸브·흡수구
또는수직배관의급수구와의사이의수량을그유효수량으로한다.
2.1.4 물분무소화설비용수조는다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.4.1 점검에편리한곳에설치할것
2.1.4.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.1.4.3 수조의외측에수위계를설치할것. 다만, 구조상불가피한경우에는수조의맨홀등을통하
여수조안의물의양을쉽게확인할수있도록해야한다.
2.1.4.4 수조의상단이바닥보다높은때에는수조의외측에고정식사다리를설치할것
2.1.4.5 수조가실내에설치된때에는그실내에조명설비를설치할것
2.1.4.6 수조의밑부분에는청소용배수밸브또는배수관을설치할것
2.1.4.7 수조외측의보기쉬운곳에"물분무소화설비용수조"라고표시한표지를할것. 이경우그
수조를다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께해야한다.
2.1.4.8 소화설비용펌프의흡수배관또는소화설비의수직배관과수조의접속부분에는"물분무소화
설비용배관"이라고표시한표지를할것. 다만, 수조와가까운장소에소화설비용펌프가설치되고
해당펌프에2.2.1.13에따른표지를설치한때에는그렇지않다.
2.2 가압송수장치
2.2.1 전동기또는내연기관에따른펌프를이용하는가압송수장치는다음의기준에따라설치해야
한다.
2.2.1.1 쉽게접근할수있고점검하기에충분한공간이있는장소로서화재및침수등의재해로인
한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.2.1.2 펌프의1분당토출량은다음의기준에따라설치할것
2.2.1.2.1 「화재의예방및안전관리에관한법률시행령」별표2의특수가연물을저장·취급하는특
정소방대상물또는그부분은그바닥면적(최대방수구역의바닥면적을기준으로하며, 50 ㎡이하인
경우에는50 ㎡) 1 ㎡에대하여10 L를곱한양이상이되도록할것
2.2.1.2.2 차고또는주차장은그바닥면적(최대방수구역의바닥면적을기준으로하며, 50 ㎡이하인
경우에는50 ㎡) 1 ㎡에대하여20 L를곱한양이상이되도록할것
2.2.1.2.3 절연유봉입변압기는바닥면적을제외한표면적을합한면적1 ㎡당10 L를곱한양이상
이되도록할것
2.2.1.2.4 케이블트레이, 케이블덕트등은투영된바닥면적1 ㎡당12 L를곱한양이상이되도록할
것
2.2.1.2.5 콘베이어벨트등은벨트부분의바닥면적1 ㎡당10 L를곱한양이상이되도록할것
2.2.1.3 펌프의양정은다음의식(2.2.1.3)에따라산출한수치이상이되도록할것
H = h₁ + h₂ … (2.2.1.3)
여기에서
H: 펌프의양정(m)
h₁: 물분무헤드의설계압력환산수두(m)
h₂: 배관의마찰손실수두(m)
2.2.1.4 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것. 다만, 물분무소화설비의가압
송수장치에보온재를사용할경우에는난연재료성능이상의것으로해야한다.
2.2.1.5 펌프는전용으로할것. 다만, 다른소화설비와겸용하는경우각각의소화설비의성능에지
장이없을때에는그렇지않다.
2.2.1.6 펌프의토출측에는압력계를체크밸브이전에펌프토출측플랜지에서가까운곳에설치하
고, 흡입측에는연성계또는진공계를설치할것. 다만, 수원의수위가펌프의위치보다높거나수직
회전축펌프의경우에는연성계또는진공계를설치하지않을수있다.
2.2.1.7 펌프의성능은체절운전시정격토출압력의140 %를초과하지않고, 정격토출량의150 %로
운전시정격토출압력의65 % 이상이되어야하며, 펌프의성능을시험할수있는성능시험배관을
설치할것. 다만, 충압펌프의경우에는그렇지않다.
2.2.1.8 가압송수장치에는체절운전시수온의상승을방지하기위한순환배관을설치할것. 다만, 충
압펌프의경우에는그렇지않다.
2.2.1.9 기동장치로는기동용수압개폐장치또는이와동등이상의성능이있는것을설치하고, 기동용
수압개폐장치중압력챔버를사용할경우그용적은100 L 이상의것으로할것
2.2.1.10 수원의수위가펌프보다낮은위치에있는가압송수장치에는다음의기준에따른물올림장
치를설치할것
2.2.1.10.1 물올림장치에는전용의수조를설치할것
2.2.1.10.2 수조의유효수량은100 L 이상으로하되, 구경15 ㎜이상의급수배관에따라해당수조에
물이계속보급되도록할것
2.2.1.11 기동용수압개폐장치를기동장치로사용할경우에는다음의기준에따른충압펌프를설치할
것
2.2.1.11.1 펌프의토출압력은그설비의최고위살수장치의자연압보다적어도0.2 ㎫이더크도록
하거나가압송수장치의정격토출압력과같게할것
2.2.1.11.2 펌프의정격토출량은정상적인누설량보다적어서는안되며, 물분무소화설비가자동적으
로작동할수있도록충분한토출량을유지할것
2.2.1.12 내연기관을사용하는경우에는제어반에따라내연기관의자동기동및수동기동이가능하고,
상시충전되어있는축전지설비를갖출것
2.2.1.13 가압송수장치에는“물분무소화설비소화펌프”라고표시한표지를할것. 이경우그가압송수
장치를다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께해야한다.
2.2.1.14 가압송수장치가기동이된경우에는자동으로정지되지않도록할것. 다만, 충압펌프의경
우에는그렇지않다.
2.2.1.15 가압송수장치는부식등으로인한펌프의고착을방지할수있도록다음의기준에적합한
것으로할것. 다만, 충압펌프는제외한다.
2.2.1.15.1 임펠러는청동또는스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.2.1.15.2 펌프축은스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.2.2 고가수조의자연낙차를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.2.1 고가수조의자연낙차수두(수조의하단으로부터최고층에설치된헤드까지의수직거리를말한
다)는다음의식(2.2.2.1)에따라산출한수치이상유지되도록할것
H = h₁ + h₂ … (2.2.2.1)
여기에서
H: 필요한낙차(m)
h₁: 물분무헤드의설계압력환산수두(m)
h₂: 배관의마찰손실수두(m)