제1
   764
     1호                    관        보    2
                                         011
                                           .11
                                             .24
                                               .(목요일)
  자.한국소방산업기술원 또는 법 제42조제1항에 따라 성능시험기관으로 지정받은 기관에서 그 성
  능을 검증받은 것으로 설치할 것
 10.승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리는 다음 각 목에 적합하게 설치할 것
  가.승강식피난기 및 하향식 피난구용 내림식사다리는 설치경로가 설치 층에서 피난 층까지 연계
  될 수 있는 구조로 설치할 것.단,건축물 규모가 지상 5층 이하로서 구조 및 설치 여건상 불가피
  한 경우는 그러하지 아니 한다.
  나.대피실의 면적은 2㎡(
               2세대 이상일 경우에는 3㎡)이상으로 하고,건축법시행령 제46조제4항의
  규정에 적합하여야 하며 하강구(
                  개구부)규격은 직경60㎝ 이상일 것.단,외기와 개방된 장소에는
  그러하지 아니 한다.
  다.하강구 내측에는 기구의 연결 금속구 등이 없어야 하며 전개된 피난기구는 하강구 수평투영면
  적 공간 내의 범위를 침범하지 않는 구조이어야 할 것.단,직경 60㎝ 크기의 범위를 벗어난 경우
  이거나,직하층의 바닥면으로부터 높이 50㎝ 이하의 범위는 제외 한다.
  라.대피실의 출입문은 갑종방화문으로 설치하고,피난방향에서 식별할 수 있는 위치에 “
                                               대피실”
  표지판을 부착할 것.단,외기와 개방된 장소에는 그러하지 아니 한다.
  마.착지점과 하강구는 상호 수평거리 15㎝이상의 간격을 둘 것
  바.대피실 내에는 비상조명등을 설치 할 것
  사.대피실에는 층의 위치표시와 피난기구 사용설명서 및 주의사항 표지판을 부착 할 것
  아.대피실 출입문이 개방되거나,피난기구 작동 시 해당층 및 직하층 거실에 설치된 표시등 및
  경보장치가 작동되고,감시 제어반에서는 피난기구의 작동을 확인할 수 있어야 할 것
  자.사용 시 기울거나 흔들리지 않도록 설치할 것
  차.승강식피난기는 한국소방산업기술원 또는 법 제42조제1항에 따라 성능시험기관으로 지정받은
  기관에서 그 성능을 검증받은 것으로 설치할 것
제5조 각 목 외의 부분 중 “
                다음 각 호의 1에”
                          를 “
                            다음 각 호의 어느 하나에”
                                          로 하고,단서 부분 중
 “
 제4조제2항제2호의 규정에”
               를 “
                 제4조제2항제2호에”
                           로 하며,같은 조 제1호 중 “
                                           다음의 각 목의”
                                                   를
 “
 다음 각 목의”
        로 하며,같은 조 제1호라목 중 “
                          제35조의 규정에”
                                   를 “
                                     제35조에”
                                          로 한다.
제6조제1항 각 호 외의 부분 중 “
                   제4조제2항의 규정에”
                              를 “
                                제4조제2항에”
                                       로 하며,같은 조 제2항 각
 호 외의 부분과 같은 조 제3항의 각 호 외의 부분 중 “
                                제4조제2항의 규정에”
                                           를 각각 “
                                                제4조제2항
 에”
  로 하고,같은 조 제2항제2호 괄호 부분 중 “
                           방화샷다”
                               를 “
                                 방화셔터”
                                     로 한다.
제7조 중 “
      당해 건축물에”
             와 “
               당해 설비의”
                     를 각각 “
                          해당 건축물에”
                                 와 “
                                   해당 설비의”
                                         로 한다.
제8조 중 “
      2012년 8월 23일”
                  을 “
                    2014년 11월 23일”
                                 로 한다.
                               부칙
이 기준은 고시한 날부터 시행한다.
[
별표1]중 3층 의료시설 등에 설치하는 “
                      미끄럼대․구조대․피난교․피난용트랩”
                                        를 “
                                          미끄럼대․구조
 대․피난교․피난용트랩․다수인피난장비․승강식피난기”
                           로 하고,4층 이상 근린생활 등에 설치하
 는 “
   구조대․피난교․피난용트랩”
                를 “
                  구조대․피난교․피난용트랩․다수인피난장비․승강식피난기”
 로 한다.
                               74