조달관보
               제14838호                                     2001. 6. 29. (금요일)
                 높은구조로하여야한다.                  ·기 종:노통연관식초소형보일러
                ○동체제작:동체상부에는 진공실과하부에
                                              ·용 량:1,000kg/hr-4,500kg/hr
                 는수실구조로제작하고각연결부는진공압
                                              ·버 너:가스용
                 력이누설되지않토록용접시공한후기묀시
                                            1. 일반사항
                 험을하여야한다.                     1)적용범위:이 규격은 조달청에서 구매 공급하는
                ○보온및케이싱:동체의외부는50t 그라스          가스용노통연관식초소형보일러의제조, 설치,
                 울로충진, 보온하고 외관은 0.5t 강판으로      시험, 검사에관하여규정한다.
                 마감하여야한다.                     2)관련법규:보일러는 한국공업규격(KSB6233),
                ○최고사용수두압:70 mH₂O(열교환기) 
                                               에너지이용합리화법, 보일러설치 및 제조검사기
              (2)연소장치(버너,송풍기)
                                               준에적합하도록제작되어야한다. 
                ○버너형식:유압분무버너
                                              3)보일러성능:계약자는이규격서에누락된사항
                ○착화방식:고압전기스파크방식
                                               일지라도통상적인사용에서전혀지장이없는
                ○오일기어펌프:포함                     안전한보일러기능및성능을발휘하도록하여
                ○제어방식:ON-OFF, HIGH-LOW-OFF     야한다.
                ○연소검지방치:후레임아이부착               4)어구해석:보일러의 제조, 설치에 관한 규격 및
              (3)안전장치:써미스터, 가용전, 과열 방지장치,
                                               도면상불명확한사항은발주자(수요기관)와계
                진공스위치등으로구성되며, 써머스터와과열
                                               약자의협의에따른다.
                방지장치, 진공스위치는 진공실내의 압력 및
                                              5)사용자재:이규격에의거 사용할자재는K.S품
                온도가설정값이상으로상승하면연소가자동
                                               질이상이어야하며, K.S품이없을때는시중최
                정지되어야한다.                       상급자재를사용하여야한다. 다만관계기관의
              (4)자동제어장치                        형식승인품이있을때는형식승인품을사용한다.
                ○연소장치(버너, 송풍기), 진공 압력제어,열     6)안전관리:계약자는보일러현장반입및설치시
                 매수온도제어등이자동으로제어되어야하
                                               위험표시판설치등제반안전조치를취하여야하
                 며 이상이있을시경보기능으로안전하게
                                               며,  보일러 설치시 일어나는 안전사고에눀하여
                 차단되어야한다.
                                               는모든책임을진다.
                ○다음과같은기능이내장되어야한다.
                                              7)제작도면 승인:본 보일러는 관련 법규에 의한
                 -열매수온도조절기설정온도에따라자동            기능, 성능, 안전성이 충분히 확보되도록 하여야
                  으로연소ON/OFF 작동기능              하며,  진동, 소음 등에 눀하여도눀비책을구체
                 -착화실패또는실화되었을때자동제어경            적으로수립하여발주자의승인을득한후제
                  보표시기능
                                               조·설치하여야한다.
                 -비정상 화염발생시 연료차단 경보표시기
                                              8)설 치
                  능
                                               ○설치장소:발주처감독관이지정하는장소에
                 -이상승압 발생시 진공압력 스위치 차단기         기계설비공사표준시방서에의거안전하게설
                  능                             치한다.
                 -진공압력상태표시기능                   ○배 관:연료공급관, 증기관, 급수관, 배수관
                 -온도조절(써미스터)기능
                                                을직접연결하여사용할수있도록밸브유니온
                 -과열방지기능
                                                또는플랜지등을부착하여, 보일러를설치, 배
                 -기타작동및기능제어기능
                                                관, 시공함에 있어서 편리하도록 제작하여야
               〈구매-2001-노통연관식보일러(가스)〉           한다.
            ○보일러조달규격서                         9)보일러시험및검사
                                           17