제1
   764
     1호                  관        보      2
                                         011
                                           .11
                                             .24
                                               .(목요일)
 5.가압수조를 이용한 가압송수장치는「소방용기계기구의 승인 등에 관한 규칙」제31조 및 별표14
  제30호에 적합한 것으로 설치할 것
제6조제1호 및 같은 조 제7호는 다음과 같다.
 1.하나의 방호구역의 바닥면적은 3,
                    000㎡를 초과하지 아니할 것.다만,폐쇄형스프링클러설비에 격
  자형배관방식(
        2이상의 수평주행배관 사이를 가지배관으로 연결하는 방식을 말한다)
                                           을 채택하는
  때에는 3,
       700㎡ 범위 내에서 펌프용량,배관의 구경 등을 수리학적으로 계산한 결과 헤드의 방수
  압 및 방수량이 방호구역 범위 내에서 소화목적을 달성하는 데 충분할 것
 7.조기반응형 스프링클러헤드를 설치하는 경우에는 습식유수검지장치 또는 부압식스프링클러설비
  를 설치할 것
제8조제2항 각 호 외의 부분 중 “
                   각호의 1에”
                         를 “
                           각 호의 어느 하나에”
                                      로 하고,같은 조 제2항제3호
 중 “
   그 내부에 습식으로 배관을”
                 을 “
                   소화배관 내부에 항상 소화수가 채워진 상태로”
                                           로 한다.
제8조제9항제2호 각 목 외의 부분 중 “
                      각목의 1에”
                            를 “
                              각 목의 어느 하나에”
                                         로하며 같은 조 제9항제2
 호나목 중 “
       습식스프링클러에”
               를 “
                 습식스프링클러설비 또는 부압식스프링클러설비에”
                                         로 한다.
제8조제10항제3호를 다음과 같이 한다.
 3.하향식헤드를 설치하는 경우에 가지배관으로부터 헤드에 이르는 헤드접속배관은 가지관상부에서
  분기할 것.다만,소화설비용 수원의 수질이「먹는물관리법」제5조의 규정에 따라 먹는물의 수질
  기준에 적합하고 덮개가 있는 저수조로부터 물을 공급받는 경우에는 가지배관의 측면 또는 하부
  에서 분기할 수 있다.
제8조제11항제2호 각 목 외의 부분 및 같은 조 제11항제2호다목 중 “
                                        ~의 규정에 따른”
                                                 을 “
                                                   ~에 따
 른”
  으로 한다.
제8조제12항 각 호 외의 부분 중 “
                    습식스프링클러설비”
                             를 “
                               습식스프링클러설비 또는 부압식스프링클
 러설비”
    로 하고,같은 조 제13항제3호 “
                      제1호 내지 제2호의”
                                 를 “
                                   제1호 및 제2호의”
                                             로 하며,같은 조
 제15항 각 호 외의 부분 중 “
                  각호의 1에”
                        를 “
                          각 호의 어느 하나에”
                                     로 한다.
제8조제17항제1호 중 “
             습식스프링클러설비의”
                       를 “
                         습식스프링클러설비 또는 부압식스프링클러설비의”
 로 하고,같은 조 제17항제2호 중 “
                     습식스프링클러설비 외의”
                                 를 “
                                   습식스프링클러설비 또는 부압식
 스프링클러설비 외의”
           로 하고 같은 조 제19항 “
                          ~의 규정에 따라”
                                   를 “
                                     ~에 따라”
                                          로 한다.
제9조제2항 각 호 외의 부분 중 “
                   각호의 1의”
                         를 “
                           각 호의 어느 하나의”
                                      로 하고,같은 조 제3항제2호
 각 목 외의 부분 중 “
             각호의 1에”
                   를 “
                     각 호의 어느 하나에”
                                로 하며,같은 조 제3항제2호가목 “
                                                   채워
 지는 경우”
      를 “
        채워지거나 부압식스프링클러설비의 경우”
                            로 한다.
제9조제3항제4호를 다음과 같이 한다.
 4.제1호 및 제2호에 따른 화재감지기의 설치기준에 관하여는 자동화재탐지설비의화재안전기준
  (
  NFSC 203)제7조 및 제11조를 준용할 것.이 경우 교차회로방식에 있어서의 화재감지기의 설치
  는 각 화재감지기 회로별로 설치하되,각 화재감지기회로별 화재감지기 1개가 담당하는 바닥면적
  은 자동화재탐지설비의화재안전기준(
                   NFSC 203)제7조제3항제5호․제8호부터 제10호까지의 규정
  에 따른 바닥면적으로 한다.
제10조제3항제4호 중 “
             제1호 내지 제3호외의”
                         를 “
                           제1호부터 제3호까지 규정 외의”
                                            로 하고,같은 조
                             56