yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
2.4.5.4 고온도및저온도로서감지기의기능이정지되기쉽거나감지기의유지관리가어려운장소
2.4.5.5 목욕실·욕조나샤워시설이있는화장실·기타이와유사한장소
2.4.5.6 파이프덕트등그밖의이와비슷한것으로서2개층마다방화구획된것이나수평단면적이5
㎡이하인것
2.4.5.7 먼지·가루또는수증기가다량으로체류하는장소또는주방등평상시연기가발생하는장
소(연기감지기에한한다)
2.4.5.8 프레스공장·주조공장등화재발생의위험이적은장소로서감지기의유지관리가어려운장
소
2.4.6 2.4.1 단서에도불구하고일시적으로발생한열·연기또는먼지등으로인하여화재신호를발신
할우려가있는장소에는표2.4.6(1) 및표2.4.6(2) 에따라해당장소에적응성있는감지기를설치
할수있으며, 연기감지기를설치할수없는장소에는표2.4.6(1)을적용하여설치할수있다.
표2.4.6(1) 설치장소별감지기의적응성(연기감지기를설치할수없는경우적용)
설치장소
적응열감지기
불
꽃
감
지
기
비고
환경
상태
적응
장소
차동
식스
포트
형
차동
식분
포형
보상
식스
포트
형
정
온
식
열
아
날
로
그
식
1
종
2
종
1
종
2
종
1
종
2
종
특
종
1
종
1. 먼지
또는미
분등이
다량으
로체류
하는장
소
쓰레기장,
하
역장, 도장실,
섬유․목재․
석재등가공
공장
○○○○○○○× ○○
1. 불꽃감지기에따라감시가곤란한장소는적응성이있는열감
지기를설치할것
2. 차동식분포형감지기를설치하는경우에는검출부에먼지, 미분
등이침입하지않도록조치할것
3. 차동식스포트형감지기또는보상식스포트형감지기를설치하는
경우에는검출부에먼지, 미분등이침입하지않도록조치할것
4. 정온식감지기를설치하는
경우에는특종으로설치할것
5. 섬유, 목재가공공장등화재확대가급속하게진행될우려가
있는장소에설치하는경우정온식감지기는특종으로설치할것.
공칭작동온도75 ℃이하, 열아날로그식스포트형감지기는화재
표시설정은80 ℃이하가되도록할것
2. 수증
기가다
량으로
머무는
장소
증기세정실,
탕비실,
소독
실등
×
×
× ○× ○○○○○
1. 차동식분포형감지기또는보상식스포트형감지기는급격한온도
변화가없는장소에한하여사용할것
2. 차동식분포형감지기를설치하는경우에는검출부에수증기가
침입하지않도록조치할것
3. 보상식스포트형감지기, 정온식감지기또는열아날로그식감지기
를설치하는경우에는방수형으로설치할것
4. 불꽃감지기를설치할경우방수형으로할것
3. 부식도금공장,
축
×
× ○○○○○× ○○1. 차동식분포형감지기를설치하는경우에는감지부가피복되어
설치장소
적응열감지기
불
꽃
감
지
기
비고
환경
상태
적응
장소
차동
식스
포트
형
차동
식분
포형
보상
식스
포트
형
정
온
식
열
아
날
로
그
식
1
종
2
종
1
종
2
종
1
종
2
종
특
종
1
종
성가스
가발생
할우려
가있는
장소
전지실,
오수
처리장등
있고검출부가부식성가스에영향을받지않는것또는검출부에
부식성가스가침입하지않도록조치할것
2. 보상식스포트형감지기, 정온식감지기또는열아날로그식스포트
형감지기를설치하는경우에는부식성가스의성상에반응하지않
는내산형또는내알칼리형으로설치할것
3. 정온식감지기를설치하는경우에는특종으로설치할것
4. 주방,
기타평
상시에
연기가
체류하
는장소
주방, 조리실,
용접작업장
등
×
×
×
×
×
× ○○○○
1. 주방, 조리실등습도가많은장소에는방수형감지기를설치
할것
2. 불꽃감지기는UV/IR형을설치할것
5. 현저
하게고
온으로
되는장
소
건조실,
살균
실, 보일러실,
주조실,
영사
실, 스튜디오
×
×
×
×
×
× ○○○×
-
6. 배기
가스가
다량으
로체류
하는장
소
주차장, 차고,
화물취급소
차로,
자가발
전실,
트럭터
미널,
엔진시
험실
○○○○○○×
× ○○
1. 불꽃감지기에따라감시가곤란한장소는적응성이있는열감
지기를설치할것
2. 열아날로그식스포트형감지기는화재표시설정이60 ℃이하가
바람직하다.
7.
연기
가
다량
으로
유
입할
우
려가
있
는장소
음식물배급실,
주방전실,주방
내
식품저장
실, 음식물운
반용
엘리베
이터, 주방주
변의복도및
통로, 식당등
○○○○○○○○○×
1. 고체연료등가연물이수납되어있는음식물배급실, 주방전실에
설치하는정온식감지기는특종으로설치할것
2. 주방주변의복도및통로, 식당등에는정온식감지기를설치하
지않을것
3. 제1호및제2호의장소에열아날로그식스포트형감지기를설치
하는경우에는화재표시설정을
60 ℃이하로할것
8.
물방
울이
발
생하는
장소
스레트
또는
철판으로
설
치한지붕창
고․공장,
패
키지형냉각기
전용수납실,
밀폐된
지하
창고,
냉동실
주변등
×
× ○○○○○○○○
1. 보상식스포트형감지기, 정온식감지기또는열아날로그식스포트
형감지기를설치하는경우에는방수형으로설치할것
2. 보상식스포트형감지기는급격한온도변화가없는장소에한하
여설치할것
3. 불꽃감지기를설치하는경우에는방수형으로설치할것
9.
불을
사용하
는
설비
로서
불
꽃이
노
출되는
장소
유리공장,
용
선로가
있는
장소,
용접실,
주방,
작업장,
주조실등
×
×
×
×
×
× ○○○×
-
[비고] 1. “○”는당해설치장소에적응하는것을표시, “×”는당해설치장소에적응하지않는것을표시
2. 차동식스포트형, 차동식분포형및보상식스포트형1종은감도가예민하기때문에비화재보발생은2종에비해불리한조
건이라는것을유의할것
표2.4.6(2) 설치장소별감지기의적응성
설치장소
적응열감지기
불
꽃
감
지
기
비고
환경
상태
적응
장소
차동
식스
포트
형
차동
식분
포형
보상
식스
포트
형
정
온
식
열
아
날
로
그
식
1
종
2
종
1
종
2
종
1
종
2
종
특
종
1
종
3. 차동식분포형3종및정온식2종은소화설비와연동하는경우에한해서사용할것
4. 다신호식감지기는그감지기가가지고있는종별, 공칭작동온도별로따르지말고상기표에따른적응성이있는감지기로
할것
설치장소
적응열감지기
적응연기감지기
불
꽃
감
지
기
비고
환경
상태
적응
장소
차동
식스
포트
형
차동
식분
포형
보상
식스
포트
형
정
온
식
열아
날로
그식
이온
화식
스포
트형
광전
식스
포트
형
이온
아날
로그
식스
포트
형
광전
아날
로그
식스
포트
형
광전
식분
리형
광전
아날
로그
식분
리형
1. 흡연
에의해
연기가
체류하
며환기
가되지
않는장
소
회의실,
응접
실,
휴게실,
노래연습실,
오락실, 다방,
음식점,
대합
실,
카바레
등의
객실,
집회장,
연회
장등
○
○
○
-
-
-
◎
-
◎
○
○
-
2. 취침
시설로
사용하
는장소
호텔
객실,
여관,
수면실
등
-
-
-
-
-
◎
◎
◎
◎
○
○
-
3. 연기
이외의
미분이
떠다니
는장소
복도,
통로
등
-
-
-
-
-
◎
◎
◎
◎
○
○
○
4. 바람
에영향
을받기
쉬운장
소
로비,
교회,
관람장,
옥탑
에있는기계
실
-
○
-
-
-
-
◎
-
◎
○
○
○
5. 연기
가멀리
이동해
서감지
기에도
달하는
장소
계단, 경사로
-
-
-
-
-
-
○
-
○
○
○
-
광전식스포트형감지기또
는광전아날로그식스포트
형감지기를설치하는경
우에는당해감지기회로
에축적기능을갖지않는
것으로할것
6. 훈소
화재의
우려가
있는장
소
전화기기실,
통신기기실,
전산실,
기계
제어실
-
-
-
-
-
-
○
-
○
○
○
-
7. 넓은
공간으
로천장
체육관,
항공
기
격납고,
높은
천장의
-
○
-
-
-
-
-
-
-
○
○
○
2.5 음향장치및시각경보장치
2.5.1 자동화재탐지설비의음향장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.1.1 주음향장치는수신기의내부또는그직근에설치할것
2.5.1.2 층수가11층(공동주택의경우에는16층) 이상의특정소방대상물은다음의기준에따라경보를
발할수있도록할것
2.5.1.2.1 2층이상의층에서발화한때에는발화층및그직상4개층에경보를발할것
2.5.1.2.2 1층에서발화한때에는발화층·그직상4개층및지하층에경보를발할것
2.5.1.2.3 지하층에서발화한때에는발화층·그직상층및기타의지하층에경보를발할것
2.5.1.3 지구음향장치는특정소방대상물의층마다설치하되, 해당층의각부분으로부터하나의음향
장치까지의수평거리가25 m 이하가되도록하고, 해당층의각부분에유효하게경보를발할수있
도록설치할것. 다만, 「비상방송설비의화재안전기술기준(NFTC 202)」에적합한방송설비를자동
화재탐지설비의감지기와연동하여작동하도록설치한경우에는지구음향장치를설치하지않을수
설치장소
적응열감지기
적응연기감지기
불
꽃
감
지
기
비고
환경
상태
적응
장소
차동
식스
포트
형
차동
식분
포형
보상
식스
포트
형
정
온
식
열아
날로
그식
이온
화식
스포
트형
광전
식스
포트
형
이온
아날
로그
식스
포트
형
광전
아날
로그
식스
포트
형
광전
식분
리형
광전
아날
로그
식분
리형
이높아
열
및
연기가
확산하
는장소
창고․ 공장,
관람석
상부
등감지기부
착
높이가
8
m 이상의장
소
[비고] 1. “○”는당해설치장소에적응하는것을표시
2. “◎” 당해설치장소에연기감지기를설치하는경우에는당해감지회로에축적기능을갖는것을표시
3. 차동식스포트형, 차동식분포형, 보상식스포트형및연기식(당해감지기회로에축적기능을갖지않는것) 1종은감도가예
민하기때문에비화재보발생은2종에비해불리한조건이라는것을유의할것
4. 차동식분포형3종및정온식2종은소화설비와연동하는경우에한해서사용할것
5. 광전식분리형감지기는평상시연기가발생하는장소또는공간이협소한경우에는적응성이없음
6. 넓은공간으로천장이높아열및연기가확산하는장소로서차동식분포형또는광전식분리형2종을설치하는경우에는
제조사의사양에따를것
7. 다신호식감지기는그감지기가가지고있는종별, 공칭작동온도별로따르고표에따른적응성이있는감지기로할것
8. 축적형감지기또는축적형중계기혹은축적형수신기를설치하는경우에는2.4에따를것
있다.
2.5.1.4 음향장치는다음의기준에따른구조및성능의것으로할것
2.5.1.4.1 정격전압의80 % 전압에서음향을발할수있는것으로할것. 다만, 건전지를주전원으로
사용하는음향장치는그렇지않다.
2.5.1.4.2 음향의크기는부착된음향장치의중심으로부터1 m 떨어진위치에서90 dB 이상이되는
것으로할것
2.5.1.4.3 감지기및발신기의작동과연동하여작동할수있는것으로할것
2.5.1.5 2.5.1.3에도불구하고2.5.1.3의기준을초과하는경우로서기둥또는벽이설치되지아니한대
형공간의경우지구음향장치는설치대상장소의가장가까운장소의벽또는기둥등에설치할것
2.5.2 청각장애인용시각경보장치는소방청장이정하여고시한「시각경보장치의성능인증및제품검
사의기술기준」에적합한것으로서다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.2.1 복도·통로·청각장애인용객실및공용으로사용하는거실(로비, 회의실, 강의실, 식당, 휴게실,
오락실, 대기실, 체력단련실, 접객실, 안내실, 전시실, 기타이와유사한장소를말한다)에설치하며,
각부분으로부터유효하게경보를발할수있는위치에설치할것
2.5.2.2 공연장·집회장·관람장또는이와유사한장소에설치하는경우에는시선이집중되는무대부
부분등에설치할것
2.5.2.3 설치높이는바닥으로부터2 m 이상2.5 m 이하의장소에설치할것. 다만, 천장의높이가2
m 이하인경우에는천장으로부터0.15 m 이내의장소에설치해야한다.
2.5.2.4 시각경보장치의광원은전용의축전지설비또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두
었다가필요한때전기를공급하는장치)에의하여점등되도록할것. 다만, 시각경보기에작동전원을
공급할수있도록형식승인을얻은수신기를설치한경우에는그렇지않다.
2.5.3 하나의특정소방대상물에2 이상의수신기가설치된경우어느수신기에서도지구음향장치및
시각경보장치를작동할수있도록해야한다.
2.6 발신기
2.6.1 자동화재탐지설비의발신기는다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.1.1 조작이쉬운장소에설치하고, 스위치는바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의높이에설치
할것
2.6.1.2 특정소방대상물의층마다설치하되, 해당층의각부분으로부터하나의발신기까지의수평거
리가25 m 이하가되도록할것. 다만, 복도또는별도로구획된실로서보행거리가40 m 이상일경
우에는추가로설치해야한다.
2.6.1.3 2.6.1.2에도불구하고2.6.1.2의기준을초과하는경우로서기둥또는벽이설치되지아니한대
형공간의경우발신기는설치대상장소의가장가까운장소의벽또는기둥등에설치할것
2.6.2 발신기의위치를표시하는표시등은함의상부에설치하되, 그불빛은부착면으로부터15° 이상
의범위안에서부착지점으로부터10 m 이내의어느곳에서도쉽게식별할수있는적색등으로해야
한다.
2.7 전원
2.7.1 자동화재탐지설비의상용전원은다음의기준에따라설치해야한다.
2.7.1.1 상용전원은전기가정상적으로공급되는축전지설비, 전기저장장치(외부전기에너지를저장해
두었다가필요한때전기를공급하는장치) 또는교류전압의옥내간선으로하고, 전원까지의배선은
전용으로할것
2.7.1.2 개폐기에는"자동화재탐지설비용"이라고표시한표지를할것
2.7.2 자동화재탐지설비에는그설비에대한감시상태를60분간지속한후유효하게10분(감시상태
유지를포함한다) 이상경보할수있는비상전원으로서축전지설비(수신기에내장하는경우를포함한
다) 또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었다가필요한때전기를공급하는장치)를설치
해야한다. 다만, 상용전원이축전지설비인경우또는건전지를주전원으로사용하는무선식설비인
경우에는그렇지않다.
2.8 배선
2.8.1 배선은「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기준」에서정한것외에다음의기준에
따라설치해야한다.
2.8.1.1 전원회로의배선은「옥내소화전설비의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1)에
따른내화배선에따르고, 그밖의배선(감지기상호간또는감지기로부터수신기에이르는감지기회
로의배선을제외한다)은「옥내소화전설비의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1) 또
는표2.7.2(2)에따른내화배선또는내열배선에따를것
2.8.1.2 감지기상호간또는감지기로부터수신기에이르는감지기회로의배선은다음의기준에따라
설치할것
2.8.1.2.1 아날로그식, 다신호식감지기나R형수신기용으로사용되는것은전자파방해를받지않는
실드선등을사용해야하며, 광케이블의경우에는전자파방해를받지아니하고내열성능이있는경
우사용할것. 다만, 전자파방해를받지않는방식의경우에는그렇지않다.
2.8.1.2.2 2.8.1.2.1 외의일반배선을사용할때는「옥내소화전설비의화재안전기술기준(NFTC 102)」
2.7.2의표2.7.2(1) 또는표2.7.2(2)에따른내화배선또는내열배선으로사용할것
2.8.1.3 감지기회로의도통시험을위한종단저항은다음의기준에따를것
2.8.1.3.1 점검및관리가쉬운장소에설치할것
2.8.1.3.2 전용함을설치하는경우그설치높이는바닥으로부터1.5 m 이내로할것
2.8.1.3.3 감지기회로의끝부분에설치하며, 종단감지기에설치할경우에는구별이쉽도록해당감지
기의기판및감지기외부등에별도의표시를할것
2.8.1.4 감지기사이의회로의배선은송배선식으로할것
2.8.1.5 전원회로의전로와대지사이및배선상호간의절연저항은「전기사업법」제67조에따른
「전기설비기술기준」이정하는바에의하고, 감지기회로및부속회로의전로와대지사이및배선
상호간의절연저항은1경계구역마다직류250 V의절연저항측정기를사용하여측정한절연저항이0.
1 ㏁이상이되도록할것
2.8.1.6 자동화재탐지설비의배선은다른전선과별도의관·덕트(절연효력이있는것으로구획한때에
는그구획된부분은별개의덕트로본다)·몰드또는풀박스등에설치할것. 다만, 60 V 미만의약
전류회로에사용하는전선으로서각각의전압이같을때에는그렇지않다.
2.8.1.7 P형수신기및G.P형수신기의감지기회로의배선에있어서하나의공통선에접속할수있
는경계구역은7개이하로할것
2.8.1.8 자동화재탐지설비의감지기회로의전로저항은50 Ω이하가되도록해야하며, 수신기의각
회로별종단에설치되는감지기에접속되는배선의전압은감지기정격전압의80 % 이상이어야할
것
◉소방청공고제2022-233호
　「소화수조 및 저수조의 화재안전기술기준(NFTC 402)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
소화수조 및 저수조의 화재안전기술기준(NFTC 402) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0581)
붙임  소화수조 및 저수조의 화재안전기술기준(NFTC 402) 제정 전문 1부.  끝.
소화수조및저수조의화재안전기술기준(NFTC 402)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제4호에
따른소화수조및저수조의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라소화수조및저수조의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「소화수조및저수조의화재안전
성능기준(NFPC 402)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할소화수조및저수조의배관등의공사
가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서이
기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「소화수조및저수조의화재안전기준(NFSC 402)」에적합하게설
치및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "소화수조또는저수조"란수조를설치하고여기에소화에필요한물을항시채워두는것으
로서, 소화수조는소화용수의전용수조를말하고, 저수조란소화용수와일반생활용수의겸용수조
를말한다.
1.7.1.2 "채수구"란소방차의소방호스와접결되는흡입구를말한다.
1.7.1.3 "흡수관투입구"란소방차의흡수관이투입될수있도록소화수조또는저수조에설치된원형
또는사각형의투입구를말한다.
2. 기술기준
2.1 소화수조등
2.1.1 소화수조및저수조의채수구또는흡수관투입구는소방차가2 m 이내의지점까지접근할수
있는위치에설치해야한다.
2.1.2 소화수조또는저수조의저수량은소방대상물의연면적을다음표2.1.2에따른기준면적으로
나누어얻은수(소수점이하의수는1로본다)에20 ㎥를곱한양이상이되도록해야한다.
표2.1.2 소방대상물별기준면적
소방대상물의구분
기준면적
1. 1층및2층의바닥면적의합계가15,000 ㎡이상인소방대상물
7,500 ㎡
2. 제1호에해당하지않는그밖의소방대상물
12,500 ㎡
2.1.3 소화수조또는저수조는다음의기준에따라흡수관투입구또는채수구를설치해야한다.
2.1.3.1 지하에설치하는소화용수설비의흡수관투입구는그한변이0.6 m 이상이거나직경이0.6 m
이상인것으로하고, 소요수량이80 ㎥미만인것은1개이상, 80 ㎥이상인것은2개이상을설치해
야하며, "흡수관투입구"라고표시한표지를할것
2.1.3.2 소화용수설비에설치하는채수구는다음의기준에따라설치할것
2.1.3.2.1 채수구는다음표2.1.3.2.1에따라소방용호스또는소방용흡수관에사용하는구경65 ㎜이
상의나사식결합금속구를설치할것
표2.1.3.2.1 소요수량에따른채수구의수
소요수량
20 ㎥이상40 ㎥미만
40 ㎥이상100 ㎥미만
100 ㎥이상
채수구의수(개)
1
2
3
2.1.3.2.2 채수구는지면으로부터의높이가0.5 m 이상1 m 이하의위치에설치하고"채수구"라고표
시한표지를할것
2.1.4 소화용수설비를설치해야할특정소방대상물에있어서유수의양이0.8 ㎥/min 이상인유수를
사용할수있는경우에는소화수조를설치하지않을수있다.
2.2 가압송수장치
2.2.1 소화수조또는저수조가지표면으로부터의깊이(수조내부바닥까지의길이를말한다)가4.5 m
이상인지하에있는경우에는다음표2.2.1에따라가압송수장치를설치해야한다. 다만, 2.1.2에따
른저수량을지표면으로부터4.5 m 이하인지하에서확보할수있는경우에는소화수조또는저수조
의지표면으로부터의깊이에관계없이가압송수장치를설치하지않을수있다.
표2.2.1 소요수량에따른가압송수장치의1분당양수량
소요수량
20 ㎥이상40 ㎥미만
40 ㎥이상100 ㎥미만
100 ㎥이상
가압송수장치의1분당양수량
1,100 L 이상
2,200 L 이상
3,300 L 이상
2.2.2 소화수조가옥상또는옥탑의부분에설치된경우에는지상에설치된채수구에서의압력이0.1
5 ㎫이상이되도록해야한다.
2.2.3 전동기또는내연기관에따른펌프를이용하는가압송수장치는다음의기준에따라설치해야
한다.
2.2.3.1 쉽게접근할수있고점검하기에충분한공간이있는장소로서화재및침수등의재해로인
한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.2.3.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.2.3.3 펌프는전용으로할것. 다만, 다른소화설비와겸용하는경우각각의소화설비의성능에지
장이없을때에는예외로한다.
2.2.3.4 펌프의토출측에는압력계를체크밸브이전에펌프토출측플랜지에서가까운곳에설치하고,
흡입측에는연성계또는진공계를설치할것. 다만, 수원의수위가펌프의위치보다높거나수직회전
축펌프의경우에는연성계또는진공계를설치하지않을수있다.
2.2.3.5 가압송수장치에는정격부하운전시펌프의성능을시험하기위한배관을설치할것
2.2.3.6 가압송수장치에는체절운전시수온의상승을방지하기위한순환배관을설치할것
2.2.3.7 기동장치로는보호판을부착한기동스위치를채수구직근에설치할것
2.2.3.8 수원의수위가펌프보다낮은위치에있는가압송수장치에는다음의기준에따른물올림장치
를설치할것
2.2.3.8.1 물올림장치에는전용의수조를설치할것
2.2.3.8.2 수조의유효수량은100 L 이상으로하되, 구경15 ㎜이상의급수배관에따라해당수조에
물이계속보급되도록할것
2.2.3.9 내연기관을사용하는경우에는다음의기준에적합한것으로할것
2.2.3.9.1 내연기관의기동은채수구의위치에서원격조작으로가능하고기동을명시하는적색등을
설치할것
2.2.3.9.2 제어반에따라내연기관의기동이가능하고상시충전되어있는축전지설비를갖출것
2.2.3.10 가압송수장치에는"소화용수설비펌프"라고표시한표지를할것. 이경우그가압송수장치를
다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께해야한다.
2.2.3.11 가압송수장치는부식등으로인한펌프의고착을방지할수있도록다음의기준에적합한
것으로할것. 다만, 충압펌프는제외한다.
2.2.3.11.1 임펠러는청동또는스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.2.3.11.2 펌프축은스테인리스등부식에강한재질을사용할것
◉소방청공고제2022-230호
　「유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준(NFTC 303)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준(NFTC 303) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0557)
붙임  유도등 및 유도표지의 화재안전기술기준(NFTC 303) 제정 전문 1부.  끝.
유도등및유도표지의화재안전기술기준(NFTC 303)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제3호다
목에따른유도등과유도표지및「다중이용업소의안전관리에관한특별법시행령」별표1 제1호
다목1)에따른피난유도선의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라피난구조설비인유도등및유도표지의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「유도등및유도표지의화재안전
성능기준(NFPC 303)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할유도등및유도표지의배관배선등의
공사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위안에
서이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「유도등및유도표지의화재안전기준(NFSC 303)」에적합하게설
치및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에의한다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "유도등"이란화재시에피난을유도하기위한등으로서정상상태에서는상용전원에따라켜
지고상용전원이정전되는경우에는비상전원으로자동전환되어켜지는등을말한다.
1.7.1.2 "피난구유도등"이란피난구또는피난경로로사용되는출입구를표시하여피난을유도하는
등을말한다.
1.7.1.3 "통로유도등"이란피난통로를안내하기위한유도등으로복도통로유도등, 거실통로유도등, 계
단통로유도등을말한다.
1.7.1.4 "복도통로유도등"이란피난통로가되는복도에설치하는통로유도등으로서피난구의방향을
명시하는것을말한다.
1.7.1.5 "거실통로유도등"이란거주, 집무, 작업, 집회, 오락그밖에이와유사한목적을위하여계속
적으로사용하는거실, 주차장등개방된통로에설치하는유도등으로피난의방향을명시하는것을
말한다.
1.7.1.6 "계단통로유도등"이란피난통로가되는계단이나경사로에설치하는통로유도등으로바닥면
및디딤바닥면을비추는것을말한다.
1.7.1.7 "객석유도등"이란객석의통로, 바닥또는벽에설치하는유도등을말한다.
1.7.1.8 "피난구유도표지"란피난구또는피난경로로사용되는출입구를표시하여피난을유도하는
표지를말한다.
1.7.1.9 "통로유도표지"란피난통로가되는복도, 계단등에설치하는것으로서피난구의방향을표시
하는유도표지를말한다.
1.7.1.10 "피난유도선"이란햇빛이나전등불에따라축광(이하"축광방식"이라한다)하거나전류에따
라빛을발하는(이하"광원점등방식"이라한다) 유도체로서어두운상태에서피난을유도할수있도
록띠형태로설치되는피난유도시설을말한다.
1.7.1.11 "입체형"이란유도등표시면을2면이상으로하고각면마다피난유도표시가있는것을말
한다.
1.7.1.12 "3선식배선"이란평상시에는유도등을소등상태로유도등의비상전원을충전하고, 화재등
비상시점등신호를받아유도등을자동으로점등되도록하는방식의배선을말한다.
2. 기술기준
2.1 유도등및유도표지의종류
2.1.1 특정소방대상물의용도별로설치하여야할유도등및유도표지는다음표2.1.1에따라그에적
응하는종류의것으로설치해야한다.
표2.1.1 설치장소별유도등및유도표지의종류
설치장소
유도등및유도표지의종류
1. 공연장·집회장(종교집회장포함)·관람장·운동시설
ㆍ대형피난구유도등
ㆍ통로유도등
ㆍ객석유도등
2. 유흥주점영업시설(「식품위생법시행령」제21조제8호라목의유흥주
점영업중손님이춤을출수있는무대가설치된카바레, 나이트클럽
또는그밖에이와비슷한영업시설만해당한다)
3. 위락시설·판매시설·운수시설·「관광진흥법」제3조제1항제2호에따른
관광숙박업·의료시설·장례식장·방송통신시설·전시장·지하상가·지하철역사
ㆍ대형피난구유도등
ㆍ통로유도등
4. 숙박시설(제3호의관광숙박업외의것을말한다)·오피스텔
ㆍ중형피난구유도등
ㆍ통로유도등
5. 제1호부터제3호까지외의건물로서지하층·무창층또는층수가11층
이상인특정소방대상물
6. 제1호부터제5호까지외의건물로서근린생활시설·노유자시설·업무시
설·발전시설·종교시설(집회장용도로사용하는부분제외)·교육연구시설·
수련시설·공장·창고시설·교정및군사시설(국방·군사시설제외)·기숙사·
자동차정비공장·운전학원및정비학원·다중이용업소·복합건축물·아파트
ㆍ소형피난구유도등
ㆍ통로유도등
7. 그밖의것
ㆍ피난구유도표지
ㆍ통로유도표지
[비고] 1. 소방서장은특정소방대상물의위치·구조및설비의상황을판단하여대형피난구유도등을
설치해야할장소에중형피난유도등또는소형피난유도등을설치하게할수있다.
2. 복합건축물과아파트의경우, 주택의세대내에는유도등을설치하지않을수있다.
2.2 피난구유도등설치기준
2.2.1 피난구유도등은다음의장소에설치해야한다.
2.2.1.1 옥내로부터직접지상으로통하는출입구및그부속실의출입구
2.2.1.2 직통계단·직통계단의계단실및그부속실의출입구
2.2.1.3 2.2.1.1과2.2.1.2에따른출입구에이르는복도또는통로로통하는출입구
2.2.1.4 안전구획된거실로통하는출입구
2.2.2 피난구유도등은피난구의바닥으로부터높이1.5 m 이상으로서출입구에인접하도록설치해야
한다.
2.2.3 피난층으로향하는피난구의위치를안내할수있도록2.2.1.1 또는2.2.1.2의출입구인근천장
에2.2.1.1 또는2.2.1.2에따라설치된피난구유도등의면과수직이되도록피난구유도등을추가로설
치해야한다. 다만, 2.2.1.1 또는2.2.1.2에따라설치된피난구유도등이입체형인경우에는그렇지않
다.
2.3 통로유도등설치기준
2.3.1 통로유도등은특정소방대상물의각거실과그로부터지상에이르는복도또는계단의통로에
다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.1.1 복도통로유도등은다음의기준에따라설치할것
2.3.1.1.1 복도에설치하되2.2.1.1 또는2.2.1.2에따라피난구유도등이설치된출입구의맞은편복도에
는입체형으로설치하거나, 바닥에설치할것
2.3.1.1.2 구부러진모퉁이및2.3.1.1.1에따라설치된통로유도등을기점으로보행거리20 m마다설
치할것
2.3.1.1.3 바닥으로부터높이1 m 이하의위치에설치할것. 다만, 지하층또는무창층의용도가도매
시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사또는지하상가인경우에는복도·통로중앙부분의바닥에
설치해야한다.
2.3.1.1.4 바닥에설치하는통로유도등은하중에따라파괴되지않는강도의것으로할것
2.3.1.2 거실통로유도등은다음의기준에따라설치할것
2.3.1.2.1 거실의통로에설치할것. 다만, 거실의통로가벽체등으로구획된경우에는복도통로유도
등을설치할것
2.3.1.2.2 구부러진모퉁이및보행거리20 m마다설치할것
2.3.1.2.3 바닥으로부터높이1.5 m 이상의위치에설치할것. 다만, 거실통로에기둥이설치된경우
에는기둥부분의바닥으로부터높이1.5 m 이하의위치에설치할수있다.
2.3.1.3 계단통로유도등은다음의기준에따라설치할것
2.3.1.3.1 각층의경사로참또는계단참마다(1개층에경사로참또는계단참이2 이상있는경우에
는2개의계단참마다)설치할것
2.3.1.3.2 바닥으로부터높이1 m 이하의위치에설치할것
2.3.1.4 통행에지장이없도록설치할것
2.3.1.5 주위에이와유사한등화광고물·게시물등을설치하지않을것
2.4 객석유도등설치기준
2.4.1 객석유도등은객석의통로, 바닥또는벽에설치해야한다.
2.4.2 객석내의통로가경사로또는수평로로되어있는부분은식(2.4.2)에따라산출한개수(소수
점이하의수는1로본다)의유도등을설치해야한다.
설치개수

객석통로의직선부분길이… (2.4.2)
2.4.3 객석내의통로가옥외또는이와유사한부분에있는경우에는해당통로전체에미칠수있
는개수의유도등을설치해야한다.
2.5 유도표지설치기준
2.5.1 유도표지는다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.1.1 계단에설치하는것을제외하고는각층마다복도및통로의각부분으로부터하나의유도표
지까지의보행거리가15 m 이하가되는곳과구부러진모퉁이의벽에설치할것
2.5.1.2 피난구유도표지는출입구상단에설치하고, 통로유도표지는바닥으로부터높이1 m 이하의
위치에설치할것
2.5.1.3 주위에는이와유사한등화·광고물·게시물등을설치하지않을것
2.5.1.4 유도표지는부착판등을사용하여쉽게떨어지지않도록설치할것
2.5.1.5 축광방식의유도표지는외광또는조명장치에의하여상시조명이제공되거나비상조명등에
의한조명이제공되도록설치할것
2.5.2 유도표지는소방청장이정하여고시한「축광표지의성능인증및제품검사의기술기준」에적
합한것이어야한다. 다만, 방사성물질을사용하는위치표지는쉽게파괴되지않는재질로처리해야
한다.
2.6 피난유도선설치기준
2.6.1 축광방식의피난유도선은다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.1.1 구획된각실로부터주출입구또는비상구까지설치할것
2.6.1.2 바닥으로부터높이50 ㎝이하의위치또는바닥면에설치할것
2.6.1.3 피난유도표시부는50 ㎝이내의간격으로연속되도록설치
2.6.1.4 부착대에의하여견고하게설치할것
2.6.1.5 외부의빛또는조명장치에의하여상시조명이제공되거나비상조명등에의한조명이제공
되도록설치할것
2.6.2 광원점등방식의피난유도선은다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.2.1 구획된각실로부터주출입구또는비상구까지설치할것
2.6.2.2 피난유도표시부는바닥으로부터높이1 m 이하의위치또는바닥면에설치할것
2.6.2.3 피난유도표시부는50 ㎝이내의간격으로연속되도록설치하되실내장식물등으로설치가
곤란할경우1 m 이내로설치할것
2.6.2.4 수신기로부터의화재신호및수동조작에의하여광원이점등되도록설치할것
2.6.2.5 비상전원이상시충전상태를유지하도록설치할것
2.6.2.6 바닥에설치되는피난유도표시부는매립하는방식을사용할것
2.6.2.7 피난유도제어부는조작및관리가용이하도록바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의높이
에설치할것
2.6.3 피난유도선은소방청장이정하여고시한「피난유도선의성능인증및제품검사의기술기준」에
적합한것으로설치해야한다.
2.7 유도등의전원
2.7.1 유도등의상용전원은전기가정상적으로공급되는축전지설비, 전기저장장치(외부전기에너지를
저장해두었다가필요한때전기를공급하는장치) 또는교류전압의옥내간선으로하고, 전원까지의
배선은전용으로해야한다.
2.7.2 비상전원은다음의기준에적합하게설치해야한다.
2.7.2.1 축전지로할것
2.7.2.2 유도등을20분이상유효하게작동시킬수있는용량으로할것. 다만, 다음의특정소방대상
물의경우에는그부분에서피난층에이르는부분의유도등을60분이상유효하게작동시킬수있는
용량으로해야한다.
2.7.2.2.1 지하층을제외한층수가11층이상의층
2.7.2.2.2 지하층또는무창층으로서용도가도매시장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사또는지하
상가
2.7.3 배선은「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기준」에서정한것외에다음의기준에
따라야한다.
2.7.3.1 유도등의인입선과옥내배선은직접연결할것
2.7.3.2 유도등은전기회로에점멸기를설치하지않고항상점등상태를유지할것. 다만, 특정소방대
상물또는그부분에사람이없거나다음의어느하나에해당하는장소로서3선식배선에따라상시
충전되는구조인경우에는그렇지않다.
2.7.3.2.1 외부의빛에의해피난구또는피난방향을쉽게식별할수있는장소
2.7.3.2.2 공연장, 암실(暗室) 등으로서어두워야할필요가있는장소
2.7.3.2.3 특정소방대상물의관계인또는종사원이주로사용하는장소
2.7.3.3 3선식배선은「옥내소화전설비의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1) 또는
표2.7.2(2)에따른내화배선또는내열배선으로할것
2.7.4 2.7.3.2에따라3선식배선으로상시충전되는유도등의전기회로에점멸기를설치하는경우에
는다음의어느하나에해당되는경우에자동으로점등되도록해야한다.
2.7.4.1 자동화재탐지설비의감지기또는발신기가작동되는때
2.7.4.2 비상경보설비의발신기가작동되는때
2.7.4.3 상용전원이정전되거나전원선이단선되는때
2.7.4.4 방재업무를통제하는곳또는전기실의배전반에서수동으로점등하는때
2.7.4.5 자동소화설비가작동되는때
2.8 유도등및유도표지의제외
2.8.1 다음의어느하나에해당하는경우에는피난구유도등을설치하지않을수있다.
2.8.1.1 바닥면적이1,000 ㎡미만인층으로서옥내로부터직접지상으로통하는출입구(외부의식별
이용이한경우에한한다)
2.8.1.2 대각선길이가15 m 이내인구획된실의출입구
2.8.1.3 거실각부분으로부터하나의출입구에이르는보행거리가20 m 이하이고비상조명등과유
도표지가설치된거실의출입구
2.8.1.4 출입구가3개소이상있는거실로서그거실각부분으로부터하나의출입구에이르는보행
거리가30 m 이하인경우에는주된출입구2개소외의출입구(유도표지가부착된출입구를말한다).
다만, 공연장·집회장·관람장·전시장·판매시설·운수시설·숙박시설·노유자시설·의료시설·장례식장의경우
에는그렇지않다.
2.8.2 다음의어느하나에해당하는경우에는통로유도등을설치하지않을수있다.
2.8.2.1 구부러지지아니한복도또는통로로서길이가30 m 미만인복도또는통로
2.8.2.2 2.8.2.1에해당하지않는복도또는통로로서보행거리가20 m 미만이고그복도또는통로와
연결된출입구또는그부속실의출입구에피난구유도등이설치된복도또는통로
2.8.3 다음의어느하나에해당하는경우에는객석유도등을설치하지않을수있다.
2.8.3.1 주간에만사용하는장소로서채광이충분한객석
2.8.3.2 거실등의각부분으로부터하나의거실출입구에이르는보행거리가20 m 이하인객석의통
로로서그통로에통로유도등이설치된객석
2.8.4 다음의어느하나에해당하는경우에는유도표지를설치하지않을수있다.
2.8.4.1 유도등이2.2와2.3에따라적합하게설치된출입구·복도·계단및통로
2.8.4.2 2.8.1.1·2.8.1.2와2.8.2에해당하는출입구·복도·계단및통로
◉소방청공고제2022-234호
　「제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0592)
붙임  제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501) 제정 전문 1부.  끝.
제연설비의화재안전기술기준(NFTC 501)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제5호가
목1)부터5)까지에따른제연설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라소화활동설비인제연설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「제연설비의화재안전성능기준(N
FPC 501)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할제연설비의배관배선등의공사가현
저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서이기준의
일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「제연설비의화재안전기준(NFSC 501)」에적합하게설치및관리
되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "제연구역"이란제연경계(제연경계가면한천장또는반자를포함한다)에의해구획된건물
내의공간을말한다.
1.7.1.2 "제연경계"란연기를예상제연구역내에가두거나이동을억제하기위한보또는제연경계벽
등을말한다.
1.7.1.3 "제연경계벽"이란제연경계가되는가동형또는고정형의벽을말한다.
1.7.1.4 "제연경계의폭"이란제연경계가면한천장또는반자로부터그제연경계의수직하단끝부분
까지의거리를말한다.
1.7.1.5 "수직거리"란제연경계의하단끝으로부터그수직한하부바닥면까지의거리를말한다.
1.7.1.6 "예상제연구역"이란화재시연기의제어가요구되는제연구역을말한다.
1.7.1.7 "공동예상제연구역"이란2개이상의예상제연구역을동시에제연하는구역을말한다.
1.7.1.7 "통로배출방식"이란거실내연기를직접옥외로배출하지않고거실에면한통로의연기를
옥외로배출하는방식을말한다.
1.7.1.9 "보행중심선"이란통로폭의한가운데지점을연장한선을말한다.
1.7.1.10 "유입풍도"란예상제연구역으로공기를유입하도록하는풍도를말한다.
1.7.1.11 "배출풍도"란예상제연구역의공기를외부로배출하도록하는풍도를말한다.
1.7.1.12 "방화문"이란「건축법시행령」제64조의규정에따른60분+ 방화문, 60분방화문또는30
분방화문으로써언제나닫힌상태를유지하거나화재로인한연기의발생또는온도의상승에따라
자동적으로닫히는구조를말한다.
1.7.1.13 "불연재료"란「건축법시행령」제2조제10호에따른기준에적합한재료로서, 불에타지않
는성질을가진재료를말한다.
1.7.1.14 "난연재료"란「건축법시행령」제2조제9호에따른기준에적합한재료로서, 불에잘타지
않는성능을가진재료를말한다.
2. 기술기준
2.1 제연설비
2.1.1 제연설비의설치장소는다음의기준에따른제연구역으로구획해야한다.
2.1.1.1 하나의제연구역의면적은1,000 ㎡이내로할것
2.1.1.2 거실과통로(복도를포함한다. 이하같다)는각각제연구획할것
2.1.1.3 통로상의제연구역은보행중심선의길이가60 m를초과하지않을것
2.1.1.4 하나의제연구역은직경60 m 원내에들어갈수있을것
2.1.1.5 하나의제연구역은2 이상의층에미치지않도록할것. 다만, 층의구분이불분명한부분은
그부분을다른부분과별도로제연구획해야한다.
2.1.2 제연구역의구획은보·제연경계벽(이하“제연경계”라한다) 및벽(화재시자동으로구획되는
가동벽·방화셔터·방화문을포함한다. 이하같다)으로하되, 다음의기준에적합해야한다.
2.1.2.1 재질은내화재료, 불연재료또는제연경계벽으로성능을인정받은것으로서화재시쉽게변
형·파괴되지아니하고연기가누설되지않는기밀성있는재료로할것
2.1.2.2 제연경계는제연경계의폭이0.6 m 이상이고, 수직거리는2 m 이내이어야한다. 다만, 구조상
불가피한경우는2 m를초과할수있다.
2.1.2.3 제연경계벽은배연시기류에따라그하단이쉽게흔들리지않고, 가동식의경우에는급속히
하강하여인명에위해를주지않는구조일것
2.2 제연방식
2.2.1 예상제연구역에대하여는화재시연기배출(이하“배출”이라한다)과동시에공기유입이될수
있게하고, 배출구역이거실일경우에는통로에동시에공기가유입될수있도록해야한다.
2.2.2 2.2.1에도불구하고통로와인접하고있는거실의바닥면적이50 ㎡미만으로구획(제연경계에
따른구획은제외한다. 다만, 거실과통로와의구획은그렇지않다)되고그거실에통로가인접하여
있는경우에는화재시그거실에서직접배출하지아니하고인접한통로의배출로갈음할수있다.
다만, 그거실이다른거실의피난을위한경유거실인경우에는그거실에서직접배출해야한다.
2.2.3 통로의주요구조부가내화구조이며마감이불연재료또는난연재료로처리되고통로내부에가
연성물질이없는경우에그통로는예상제연구역으로간주하지않을수있다. 다만, 화재시연기의
유입이우려되는통로는그렇지않다.
2.3 배출량및배출방식
2.3.1 거실의바닥면적이400 ㎡미만으로구획(제연경계에따른구획을제외한다. 다만, 거실과통로
와의구획은그렇지않다)된예상제연구역에대한배출량은다음의기준에따른다.
2.3.1.1 바닥면적1 ㎡당1 ㎥/min 이상으로하되, 예상제연구역에대한최소배출량은5,000 ㎥/hr
이상으로할것
2.3.1.2 2.2.2에따라바닥면적이50 ㎡미만인예상제연구역을통로배출방식으로하는경우에는통로
보행중심선의길이및수직거리에따라다음표2.3.1.2에서정하는배출량이상으로할것
표2.3.1.2 통로보행중심선의길이및수직거리에따른배출량
통로보행중심선의길이
수직거리
배출량
비고
40 m 이하
2 m 이하
25,000 ㎥/h 이상벽으로구획된경우를포함한다.
2 m 초과2.5 m 이하30,000 ㎥/h 이상
2.5 m 초과3 m 이하35,000 ㎥/h 이상
3 m 초과
45,000 ㎥/h 이상
40 m 초과60 m 이하
2 m 이하
30,000 ㎥/h 이상벽으로구획된경우를포함한다.
2 m 초과2.5 m 이하35,000 ㎥/h 이상
2.5 m 초과3 m 이하45,000 ㎥/h 이상
3 m 초과
50,000 ㎥/h 이상
2.3.2 바닥면적400 ㎡이상인거실의예상제연구역의배출량은다음의기준에적합해야한다.
2.3.2.1 예상제연구역이직경40 m인원의범위안에있을경우배출량은40,000 ㎥/h 이상으로할
것. 다만, 예상제연구역이제연경계로구획된경우에는그수직거리에따라배출량은다음표2.3.2.1
에따른다.
표2.3.2.1 수직거리에따른배출량
수직거리
배출량
2 m 이하
40,000 ㎥/h 이상
2 m 초과2.5 m 이하
45,000 ㎥/h 이상
2.5 m 초과3 m 이하
50,000 ㎥/h 이상
3 m 초과
60,000 ㎥/h 이상
2.3.2.2 예상제연구역이직경40 m인원의범위를초과할경우배출량은45,000 ㎥/h 이상으로할것.
다만, 예상제연구역이제연경계로구획된경우에는그수직거리에따라배출량은다음표2.3.2.2에
따른다.
표2.3.2.2 수직거리에따른배출량
수직거리
배출량
2 m 이하
45,000 ㎥/h 이상
2 m 초과2.5 m 이하
50,000 ㎥/h 이상
2.5 m 초과3 m 이하
55,000 ㎥/h 이상
3 m 초과
65,000 ㎥/h 이상
2.3.3 예상제연구역이통로인경우의배출량은45,000 ㎥/h 이상으로할것. 다만, 예상제연구역이제
연경계로구획된경우에는그수직거리에따라배출량은표2.3.2.2에따른다.
2.3.4 배출은각예상제연구역별로2.3.1부터2.3.3에따른배출량이상을배출하되, 2 이상의예상제
연구역이설치된특정소방대상물에서배출을각예상제연구역별로구분하지아니하고공동예상제연
구역을동시에배출하고자할때의배출량은다음의기준에따라야한다. 다만, 거실과통로는공동
예상제연구역으로할수없다.
2.3.4.1 공동예상제연구역안에설치된예상제연구역이각각벽으로구획된경우(제연구역의구획중
출입구만을제연경계로구획한경우를포함한다)에는각예상제연구역의배출량을합한것이상으로
할것. 다만, 예상제연구역의바닥면적이400제곱미터미만인경우배출량은바닥면적1 ㎡당1 ㎥/
min 이상으로하고공동예상구역전체배출량은5,000 ㎥/hr 이상으로할것
2.3.4.2 공동예상제연구역안에설치된예상제연구역이각각제연경계로구획된경우(예상제연구역의
구획중일부가제연경계로구획된경우를포함하나, 출입구부분만을제연경계로구획한경우를제
외한다)에배출량은각예상제연구역의배출량중최대의것으로할것. 이경우공동제연예상구역이
거실일때에는그바닥면적이1,000 ㎡이하이며, 직경40 m 원안에들어가야하고, 공동제연예상구
역이통로일때에는보행중심선의길이를40 m 이하로해야한다.
2.3.5 수직거리가구획부분에따라다른경우는수직거리가긴것을기준으로한다.
2.4 배출구
2.4.1 예상제연구역에대한배출구의설치위치는다음의기준에따라야한다.
2.4.1.1 바닥면적이400 ㎡미만인예상제연구역(통로인예상제연구역을제외한다)에대한배출구의
설치위치는다음의기준에적합할것
2.4.1.1.1 예상제연구역이벽으로구획되어있는경우의배출구는천장또는반자와바닥사이의중
간윗부분에설치할것
2.4.1.1.2 예상제연구역중어느한부분이제연경계로구획되어있는경우에는천장·반자또는이에
가까운벽의부분에설치할것. 다만, 배출구를벽에설치하는경우에는배출구의하단이해당예상
제연구역에서제연경계의폭이가장짧은제연경계의하단보다높이되도록해야한다.
2.4.1.2 통로인예상제연구역과바닥면적이400 ㎡이상인통로외의예상제연구역에대한배출구의
설치위치는다음의기준에적합해야한다.
2.4.1.2.1 예상제연구역이벽으로구획되어있는경우의배출구는천장·반자또는이에가까운벽의
부분에설치할것. 다만, 배출구를벽에설치한경우에는배출구의하단과바닥간의최단거리가2 m
이상이어야한다.
2.4.1.2.2 예상제연구역중어느한부분이제연경계로구획되어있을경우에는천장·반자또는이에
가까운벽의부분(제연경계를포함한다)에설치할것. 다만, 배출구를벽또는제연경계에설치하는
경우에는배출구의하단이해당예상제연구역에서제연경계의폭이가장짧은제연경계의하단보다
높이되도록설치해야한다.
2.4.2 예상제연구역의각부분으로부터하나의배출구까지의수평거리는10 m 이내가되도록해야
한다.
2.5 공기유입방식및유입구
2.5.1 예상제연구역에대한공기유입은유입풍도를경유한강제유입또는자연유입방식으로하거나,
인접한제연구역또는통로에유입되는공기(가압의결과를일으키는경우를포함한다. 이하같다)가
해당구역으로유입되는방식으로할수있다.
2.5.2 예상제연구역에설치되는공기유입구는다음의기준에적합해야한다.
2.5.2.1 바닥면적400 ㎡미만의거실인예상제연구역(제연경계에따른구획을제외한다. 다만, 거실
과통로와의구획은그렇지않다)에대해서는공기유입구와배출구간의직선거리는5 m 이상또는
구획된실의장변의2분의1 이상으로할것. 다만, 공연장집회장위락시설의용도로사용되는부분
의바닥면적이200 ㎡를초과하는경우의공기유입구는2.5.2.2의기준에따른다.
2.5.2.2 바닥면적이400 ㎡이상의거실인예상제연구역(제연경계에따른구획을제외한다. 다만, 거
실과통로와의구획은그렇지않다)에대해서는바닥으로부터1.5 m 이하의높이에설치하고그주
변은공기의유입에장애가없도록할것
2.5.2.3 2.5.2.1과2.5.2.2에해당하는것외의예상제연구역(통로인예상제연구역을포함한다)에대한
유입구는다음의기준에따를것. 다만, 제연경계로인접하는구역의유입공기가당해예상제연구역
으로유입되게한때에는그렇지않다.
2.5.2.3.1 유입구를벽에설치할경우에는2.5.2.2의기준에따를것
2.5.2.3.2 유입구를벽외의장소에설치할경우에는유입구상단이천장또는반자와바닥사이의중
간아랫부분보다낮게되도록하고, 수직거리가가장짧은제연경계하단보다낮게되도록설치할것
2.5.3 공동예상제연구역에설치되는공기유입구는다음의기준에적합하게설치해야한다.
2.5.3.1 공동예상제연구역안에설치된각예상제연구역이벽으로구획되어있을때에는각예상제연
구역의바닥면적에따라2.5.2.1 및2.5.2.2에따라설치할것
2.5.3.2 공동예상제연구역안에설치된각예상제연구역의일부또는전부가제연경계로구획되어있
을때에는공동예상제연구역안의1개이상의장소에2.5.2.3에따라설치할것
2.5.4 인접한제연구역또는통로로부터유입되는공기를해당예상제연구역에대한공기유입으로하
는경우에는그인접한제연구역또는통로의유입구가제연경계하단보다높은경우에는그인접한
제연구역또는통로의화재시그유입구는다음의어느하나에적합해야한다.
2.5.4.1 각유입구는자동폐쇄될것
2.5.4.2 해당구역내에설치된유입풍도가해당제연구획부분을지나는곳에설치된댐퍼는자동폐
쇄될것
2.5.5 예상제연구역에공기가유입되는순간의풍속은5 ㎧이하가되도록하고, 2.5.2부터2.5.4까지
의유입구의구조는유입공기를상향으로분출하지않도록설치해야한다.