yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제17276호               관         보      2010. 6.14. (월요일)
[별표 3]
             수압시험 및 고온기능검사의 시기(제3조제1항제3호 관련)
수압시험 및 고온기능검사는 노형별로 다음 각 검사대상에 대한 시험이 가능한 때 수행한다.
1. 경수로

수압시험
 1. 원자로냉각재계통 수압시험
 2. 증기발생기 2차계통 수압시험
고온기능시험
 1. 원자로본체
   가. 원자로 내부구조물의 진동평가시험
 2. 원자로냉각계통시설
   가. 배관계통의 정상 및 과도상태 진동 시험
   나. 배관 및 계통의 팽창 및 제한
   다. 냉각재펌프 밀봉 및 냉각기능 시험
   라. 일차압력방출계통 시험
 3. 계측 및 제어계통 시설
   가. 계측기 상관성 시험
   나. 제어봉 구동장치 성능시험
   다. 공학적 안전설비 종합시험
   라. 부적절한 노심냉각 감시계통 시험
   마. 원격정지 제어반 시험
 4. 핵연료물질의 취급시설 및 저장시설(해당항목 없음)

 5. 방사성폐기물의 폐기시설 (해당항목 없음)

 6. 방사선관리시설 (해당항목 없음)

 7. 원자로격납시설 (해당항목 없음)
 8. 원자로안전계통시설
   가. 안전주입계통 시험
   나. 정지냉각계통 시험
 9. 전력계통시설 (해당항목 없음)
 10. 동력변환계통시설
   가. 주증기계통 시험
   나. 증기발생기 취출계통 시험
   다. 주급수 및 복수계통 시험
   라. 보조급수계통 시험
   마. 터빈 및 터빈보조계통 시험
   바. 발전기보조계통 시험

                              24
제17276호               관          보   2010. 6.14. (월요일)

 11. 기타원자로의 안전에 관계되는 시설
  가. 용수계통시설

  나. 공기조화 및 환기계통 시설     (해당항목 없음)

  다. 보조계통시설
    1) 시료채취계통 시험
    2) 화학 및 체적제어계통 시험

2. 중수로

수압시험
 1. 원자로냉각재계통 수압시험
 2. 칼란드리아 및 관련 감속재계통 압력시험
 3. 증기발생기 2차계통 수압시험
고온기능시험
 1. 원자로본체
  가. 환형기체 검출계통 시험
 2. 원자로냉각계통시설
  가. 가압기 성능시험
  나. 액체방출밸브 및 가압기 방출밸브 시험
  다. 냉각재 정화계통 시험
  라. 냉각재펌프 글랜드 밀봉계통
  마. 냉각재 및 보조계통의 팽창 및 제한
  바. 압력 및 수위제어 계통 시험
  사. 배관계통 진동측정 시험
  아. 정지냉각계통시험
 3. 계측 및 제어계통 시설
  가. 공정계통 설비점검
 4. 핵연료물질의 취급시설 및 저장시설
  가. 사용후핵연료저장조 냉각시험
 5. 방사성폐기물의 폐기시설 (해당항목 없음)

 6. 방사선관리시설 (해당항목 없음)

 7. 원자로격납시설 (해당항목 없음)
 8. 원자로안전계통시설
  가. 제1 원자로 정지계통 시험
  나. 제2 원자로 정지계통 시험
  다. 비상급수계통 시험
  라. 비상노심냉각계통 시험

                              25
제17276호               관         보       2010. 6.14. (월요일)

 9. 전력계통시설 (해당항목 없음)

 10. 동력변환계통시설
   가. 주증기계통 시험
   나. 증기발생기 취출계통 시험
   다. 주급수 및 복수계통 시험
   라. 보조급수계통 시험
   마. 터빈 및 터빈보조계통 시험
   바. 발전기 보조계통 시험
 11. 기타 원자로안전에 관계되는 시설
   가 용수계통시설
    1) 기기냉각해수계통 시험
    2) 기기냉각수계통 시험
    3) 냉방수계통 시험

   나. 공기조화 및 환기계통 시설   (해당항목 없음)

   다. 보조계통시설
    1) 냉각재 시료채취 계통

   라. 감속재계통 시험

[별표 4]
              핵연료장전 및 시운전검사의 시기(제3조제1항제4호 관련)
핵연료장전 및 시운전검사는 노형별로 다음 각 검사대상에 대한 시험이 가능한 때 수행한다.
1. 경수로
1. 초기 핵연료장전
2. 초임계 시험
3. 노심성능 평가 시험
4. 축방향 제논진동 시험
5. 감속재 온도반응도 계수
6. 제어봉 반응도
7. 붕소 반응도가 측정
8. 초기 임계붕소농도
9. 출력 반응도 계수 평가와 출력결손 측정
10. 원자로냉각재 유량시험
11. 발전소 부하변동 시험
12. 원자로 내부구조물 진동감시계통 시험
13. 금속파편감시계통 시험

                             26
제17276호                관           보     2010. 6.14. (월요일)

14. 음향누설감시계통 시험
15. 원자로냉각재펌프 진동감시계통 시험
16. 원자로냉각재계통 압력시험
17. 가압기 성능시험
18. 자연순환 시험
19. 핵연료장전후 제어봉구동장치 성능시험
20. 출력상승시험 계측기 상관성 시험
21. 제어봉낙하 및 이탈시 노심성능시험
22. 노심보호계통 시험
23. 수질분석 시험
24. 중성자 및 감마 방사선준위 측정 및 차폐성능시험
25. 터빈트립 시험
26. 출력별 부하 급감발 시험
27. 주제어실 밖에서의 발전소정지
28. 소외전원상실 시험
29. 출력별 발전소부하 감발시험
30. 출력상승시 제어계통 점검
31. 출력상승시 대기덤프밸브 및 증기우회밸브 용량점검
32. 출력상승시 주급수 제어밸브 전환시험
33. 주터빈 보호기능시험

2. 중수로
1. 초기 핵연료장전
2. 초임계 시험
3. 액체영역제어계통 반응도 측정
4. 제어봉 반응도 측정
5. 원자로 조절계통 전리함 보정
6. 원자로 조절계통 단계출력감발 루틴시험
7. 제1 및 제2 정지계통 전리함 보정
8. 노내 백금피복검출기에 대한 제1 및 제2 정지계통의 디리플(De-ripple) 조정
9. 제1, 제2 정지계통의 디쉐이딩(De-shading) 조정
10. 제1 정지계통 트립시험-제어봉 낙하
11. 제2 정지계통 트립시험-탱크작동
12. 냉각재 및 감속재 온도계수 시험
13. 열출력 측정

                               27
제17276호                 관           보              2010. 6.14. (월요일)

14. 냉각재계통 유량측정
15. 노내 중성자속분포 검출계통 점검
16. 제어봉 삽입/인출시 노심특성 측정
17. 액체영역제어용 검출기 보정
18. 국부과출력(ROP) 검출기 보정
19. 85%, 90%, 95% FP로의 출력변동 감시
20. 출력 결손 시험
21. 제논 극복시험
22. 가압기 성능시험
23. 수질제어능력 입증 화학실험
24. 터빈트립 시험
25. 터빈부하변동 시험
26. 제2 제어지역(SCA)에서의 정지
27. 4급 전원상실
28. 제1 및 제2 정지계통 셔터 속도
29. 소외전원 상실
30. 주증기안전밸브의 작동시험
31. 복수기증기방출밸브 및 대기증기방출밸브의 성능시험
32. 영역제어 기능상실시험
33. 부하차단 시험
34. 터빈 발전기 가속 및 과속도 시험

[별표 5]
                     설치검사의 시기(제3조제2항 관련)
검사대상시설별 설치검사는 노형별로 다음의 각 검사대상에 대하여 설치·용접·비파괴검사 및 내
압시험 등이 가능한 때에 수행한다.
1. 경수로

   검사대상시설             검사대상                         주요기기 및 설비

                                      ○원자로용기 동체
                                      ○원자로 용기 Head 및 구성물
                가. 원자로용기
                                      ○Fasteners
1. 원자로 본체                             ○용기 지지구조물
                                      ○상부구조물
                나. 원자로용기 내부구조물        ○하부구조물
                                      ○노심지지구조물

                                 28
제17276호                   관         보             2010. 6.14. (월요일)

     검사대상시설               검사대상                    주요기기 및 설비

                   다. 제어봉 구동장치          ○제어봉 구동장치

                   라. 노내 중성자속 계장 및 ○노내 중성자속 검출 장치
                    지지대                 ○하부계장 Tubing 및 지지대
                                        ○가압기
                   가. 가압기               ○가압기 방출탱크
                                        ○관련 배관 및 밸브
2. 원자로냉각 계통시
                   나. 냉각재펌프             ○냉각재펌프
 설
                   다. 증기발생기             ○증기발생기

                   라. 냉각재 배관            ○원자로냉각재 배관

                                        ○신호감지, 처리기 및 신호 선로
                                        ○신호처리 논리 및 작동 설비
                   가. 계측제어설비
                                        ○지시 및 감시 설비
                                        ○계측제어 전선 및 전선로
3. 계측 및 제어계통                            ○주제어반 설비
 시설                나. 제어반 및 케비넷         ○비상정지제어반 설비
                                        ○케비넷 설비
                                        ○주제어실 설비
                   다. 인간-기계 연계설비
                                        ○비상정지실 설비
                    (인간공학)
                                        ○안전 변수 표시 설비
                                        ○핵연료 이송장치
                   가. 핵연료이송계통
                                        ○핵연료 이송관
                                        ○Crane, Hoist 및 Winch
                   나. 핵연료취급계통           ○핵연료재장전기
4. 핵연료 물질의 취                            ○사용후 핵연료 취급 기기
 급 및 저장시설                               ○신 핵연료 저장대
                   다. 핵연료저장계통
                                        ○사용후핵연료 저장대 및 저장조 격리문
                                        ○저장조 냉각 및 정화 펌프
                   라. 핵연료 냉각 및 정화계통 ○저장조 열교환기
                                        ○저장조 탈염기, 여과기, 관련 배관 및 밸브
                                        ○탱크
                                        ○펌프
5. 방 사 성 폐 기 물 의                        ○액체폐기물 처리장치/설비
                   가. 액체폐기물 처리계통
 폐기시설                                   ○배관/밸브
                                        ○계기
                                        ○방사성 배수설비

                                   29
제17276호              관         보            2010. 6.14. (월요일)

  검사대상시설           검사대상                   주요기기 및 설비

                                 ○탱크
                                 ○펌프
              나. 기체폐기물 처리계통      ○기체폐기물 처리장치/설비
                                 ○배관/밸브
                                 ○계기
                                 ○탱크
                                 ○펌프
                                 ○고체폐기물 처리장치/설비
              다. 고체폐기물 처리계통
                                 ○배관/밸브
                                 ○계기
                                 ○폐기물 저장고
                                 ○지역방사선 감시기
              가. 소내방사선 감시계통      ○공정방사선 감시기
                                 ○유출물방사선 감시기
                                 ○출입관리시설
                                 ○방사성시료 계측 및    분석실
              나. 방사선 관리설비        ○방사성 오염방지시설 및 제염설비
                                 ○방사선측정기 및 보건물리 장비
                                 ○차폐설비
                                 ○기상관측 센서
6. 방사선 관리시설                      ○기상관측 기록계
              다. 기상관측 설비         ○송수신 설비
                                 ○기상관측 제어시스템
                                 ○비상전원
                                 ○환경방사선계측기
                                 ○환경방사능계측기
                                 ○송수신 설비
              라. 환경감시 설비
                                 ○환경감시제어 시스템
                                 ○비상전원
                                 ○실험실
                                 ○수소재결합기
                                 ○수소감시(분석기)
              가. 격납용기 가연성 기체
7. 원자로 격납시설                      ○가연성 기체 혼합시설
               제어계통
                                 ○격납용기 배기시설
                                 ○다중 관통부

                            30
제17276호                  관         보            2010. 6.14. (월요일)

     검사대상시설             검사대상                    주요기기 및 설비

                                       ○격납용기 격리밸브
                                       ○격납건물 출입구
                   나. 격납용기 격리계통
                                       ○전기관통부
                                       ○기타 관통부
                                       ○격납용기 살수펌프
                                       ○격납용기 살수 화학 첨가제 탱크
                   다. 격납용기 살수계통        ○살수 Eductor
                                       ○살수노즐 및 헤더
                                       ○관련 배관 및 밸브
                                       ○격납용기 냉각팬
                   라. 격납용기 열제거계통
                                       ○격납용기 열교환기
                                       ○잔열제거 펌프
                   가. 잔열제거계통           ○잔열제거 열교환기
8. 원 자 로 안 전 계 통                       ○관련 배관 및 밸브
 시설                                    ○안전주입탱크
                   나. 안전주입계통           ○고압 및 저압 안전주입 펌프
                                       ○관련 배관 및 밸브
                                       ○스위치야드 차단설비
                   가. 소외 전력계통          ○스위치야드 보호설비
                                       ○스위치야드 전원설비
                                       ○비상(예비, 대체) 전원설비
                                       ○발전기설비
9. 전력계통 시설                             ○변압기설비
                   나. 소내 교류전력계통
                                       ○스위치기어설비
                                       ○무정전 전원설비
                                       ○전선 및 전선로설비
                                       ○축전기 및 충전기설비
                   다. 소내 직류전력계통        ○분전반설비
                                       ○전선 및 전선로설비
                                       ○주증기관
                                       ○주증기 격리밸브 및 우회밸브
10. 동력 변환계통시                           ○유량제한기
 설                 가. 주증기계통            ○안전밸브
                                       ○증기덤프 밸브
                                       ○터빈우회밸브
                                       ○관련 배관 및 밸브

                                  31
제17276호            관           보            2010. 6.14. (월요일)

검사대상시설         검사대상                     주요기기 및 설비

                               ○재생 열교환기
                               ○비재생 열교환기
                               ○플레시 탱크
          나. 증기발생기 취출 계통       ○고유량취출수 이송펌프
                               ○여과기
                               ○탈염기
                               ○관련 배관 및 밸브
                               ○복수 저장탱크
                               ○복수 이송펌프
                               ○주급수 펌프
                               ○주복수기
                               ○순환수 펌프
          다. 급수 및 복수 계통
                               ○복수기 진공설비
                               ○복수 탈염탑
                               ○급수가열기
                               ○주급수제어 및 격리 밸브
                               ○관련 배관 및 밸브
                               ○모터구동펌프
          라. 보조급수 계통           ○터빈구동펌프
                               ○관련 배관 및 밸브
                               ○터빈
                               ○터빈정지 및 제어밸브
                               ○터빈제어유 펌프 및 탱크
                               ○습분분리 재열기
          마. 터빈 및 보조계통         ○터빈 제어 및 보호설비
                               ○터빈 건전성
                               ○터빈 윤활유 펌프 및 탱크
                               ○습분분리기 및 추기배관
                               ○관련 배관 및 밸브
                               ○발전기(기계부분)
          바. 발전기 및 관련계통        ○발전기 냉각계통
                               ○관련 배관 및 밸브
                               ○보일러
          사. 보조증기계통
                               ○관련 배관 및 밸브

                          32
제17276호                  관         보               2010. 6.14. (월요일)

  검사대상시설             검사대상                      주요기기 및 설비

                                    ○냉각해수펌프
               1) 기기냉각 해수계통         ○Travelling Screen
                                    ○관련 배관 및 밸브
                                    ○기기 냉각수 펌프
                                    ○열교환기
11. 기타 원자로 안전 2) 기기냉각수계통            ○Surge 탱크
 에 관계되는 시설                          ○화학첨가제 탱크
 가. 용수계통시설                          ○관련 배관 및 밸브
                                    ○펌프
                                    ○냉동기
               3) 냉방수 계통            ○공기분리기
                                    ○압축탱크
                                    ○관련 배관 및 밸브
               1) 주제어실 공기조화 및 환
                기계통시설
               2) 보조건물 공기조화 및 환
                기계통시설
               3) 핵연료건물 공기조화 및 ○송풍기
 나. 공기조화 및 환    환기계통시설              ○공기조화기 및 냉각기
  기계통시설        4) 공학적안전설비 공기조화 ○필터류
                및 환기계통시설            ○Duct 및 Damper
               5) 격납건물 공기조화 및 환
                기계통시설
               6) 폐기물건물 공기조화 및
                환기계통시설
                                    ○공기압축기
                                    ○건조기
               1) 압축공기 계통           ○서비스 및 계기용 공기배관
                                    ○저장탱크
 다. 보조계통시설                          ○관련 배관 및 밸브
                                    ○재생열교환기
                                    ○유출 열교환기
               2) 화학 및 체적제어 계통
                                    ○밀봉수 주입 열교환기
                                    ○이온 교환기

                               33
제17276호                  관          보          2010. 6.14. (월요일)

     검사대상시설               검사대상                   주요기기 및 설비

                                        ○체적제어 탱크
                                        ○화학첨가 패키지
                                        ○붕산혼합 탱크
                                        ○충전펌프 및 붕산보충 펌프
                                        ○원자로보충수 펌프 및 저장탱크
                                        ○핵연료재장전수탱크
                                        ○관련 배관 및 밸브
                                        ○방화벽
                                        ○화재방호계통설비
                   3) 화재방호 계통
                                        ○화재감지 및 경보설비
                                        ○관련 배관 및 밸브
                                        ○디젤엔진 및 보조계통
                                        ○디젤발전기
                   4) 디젤발전기 연료저장 및
                                        ○연료저장탱크
                    이송계통
                                        ○연료유 이송펌프
                                        ○관련 배관 및 밸브
                                        ○지진감시 센서
                   5) 지진감시 계통           ○지진감시기록기
                                        ○지진감시 제어시스템

2. 중수로

검사대상시설             검사대상                      주요기기 및 설비

                                ○압력관
                                ○엔드피팅
               가. 연료채널 집합체
                                ○채널마개
                                ○피더연결 부품
                                ○칼란드리아
                                ○종단차폐체
               나. 칼란드리아 집합체
                                ○종단차폐 지지대
1. 원자로 본                        ○매립링
 체                              ○반응도장치대
                                ○정지봉기기
                                ○액체영역제어기기
                                ○조절봉기기
               다. 반응도 제어기기
                                ○제어흡수봉기기
                                ○수직 및 수평 중성자속검출기
                                ○액체독물질주입 정지기기
                                ○전리함기기

                                   34
제17276호                   관          보         2010. 6.14. (월요일)

검사대상시설            검사대상                     주요기기 및 설비

            가. 냉각재펌프        ○냉각재펌프

            나. 증기발생기        ○증기발생기

            다. 냉각재 배관       ○원자로냉각재 배관

                            ○정지냉각펌프
            라. 정지냉각계통       ○정지냉각열교환기
2. 원자로냉각
                            ○관련 배관 및 밸브
 계통시설
                            ○가압기
                            ○탈기응축기
            마. 중수 급수 및 회수 ○중수급수펌프
             계통             ○중수회수펌프
                            ○탈기냉각기
                            ○관련 배관 및 밸브
                            ○신호감지, 처리기 및 신호 선로
                            ○신호처리 논리 및 작동 설비
            가. 계측제어설비
                            ○지시 및 감시 설비
                            ○계측제어 전선 및 전선로
3. 계측 및 제
                            ○주제어반 설비
 어계통시설
            나. 제어반 및 캐비넷    ○제2제어실 비상정지제어반 설비
                            ○케비넷 설비
            다. 인간-기계 연계설비 ○주제어실 설비
             (인간공학)         ○제2제어실 비상정지실 설비

            가. 핵연료저장 및 취급

            나. 사용후연료 취급 및
4. 핵연료 물     저장
 질의   취급                    ○저장조 냉각 및 정화펌프
            다. 사용후연료 저장조
 및 저장시설                     ○저장조 냉각 열교환기
             냉각/정화계통
                            ○관련 배관 및 밸브

            라. 핵연료 취급계통

                            ○액체폐기물 처리장비/설비
5. 방사성 폐                    ○탱크
            가. 액체폐기물 처리계
 기물의 폐기                     ○펌프
             통
 시설                         ○이온교환기
                            ○배관/밸브

                                  35
제17276호                   관          보          2010. 6.14. (월요일)

검사대상시설            검사대상                     주요기기 및 설비

            나. 기체폐기물 처리계 ○기체폐기물 처리장비/설비
             통              ○배관/밸브
                            ○고체폐기물 처리장비/설비
            다. 고체폐기물 처리계
                            ○펌프
             통
                            ○배관/밸브
                            ○지역방사선 감시기
            가. 소내방사선 감시계
                            ○공정방사선 감시기
             통
                            ○유출물방사선 감시기
                            ○출입관리시설
                            ○방사성시료 계측 및     분석실
            나. 방사선 관리설비     ○방사성 오염방지시설 및 제염설비
                            ○방사선측정기 및 보건물리 장비
                            ○차폐설비
                            ○기상관측 센서
6. 방사선 관
                            ○기상관측 기록계
 리시설
            다. 기상관측 설비      ○송수신 설비
                            ○기상관측 제어시스템
                            ○비상전원
                            ○환경방사선계측기
                            ○환경방사능계측기
                            ○송수신 설비
            라. 환경감시 설비
                            ○환경감시제어 시스템
                            ○비상전원
                            ○실험실
                            ○격납건물 출입문
                            ○격납건물 격리계통
            가. 격납건물 외벽
                            ○확장부 및 부속물
                            ○핵연료 이송부
7. 원자로 격                    ○격납건물 살수계통
            나. 에너지 억제계통
 납시설                        ○격납건물 지역공기냉각기
            다. 격납건물 대기제어
                            ○가연성기체제어계통
             계통
            라. 격납건물 총 누설감
             시계통

                                  36
제17276호                 관         보         2010. 6.14. (월요일)

검사대상시설              검사대상                   주요기기 및 설비

               가. 제1 정지계통    ○정지봉 기기

                             ○헬륨공급탱크
                             ○독물질(가돌리늄) 탱크
               나. 제2 정지계통
                             ○혼합 및 배수탱크
                             ○관련 배관 및 밸브
                             ○비상노심냉각수 탱크
8. 원자로 안
                             ○비상노심냉각가스 탱크
 전계통 시설
                             ○비상노심냉각 열교환기
               다. 비상노심냉각계통
                             ○비상노심냉각 펌프
                             ○격납건물 비상집수조
                             ○관련 배관 및 밸브
                             ○비상급수펌프
               라. 비상급수계통
                             ○관련 배관 및 밸브
                             ○스위치야드설비
               가. 소외 전력계통    ○스위치야드 차단기 및 제어 설비
                             ○스위치야드 전원설비
                             ○교류 및 직류 배전계통 설비(스위치기어, 분전반, 모선
                              및 전선, 전선로 등)
9. 전 력 계 통
                             ○무정전 전원설비
 시설
                             ○축전지 및 충전기 설비
               나. 소내 전력계통
                             ○예비전원설비
                             ○비상전원설비(EPS)
                             ○주발전기설비
                             ○변압기설비
                             ○주증기관
                             ○주증기 격리밸브 및 우회밸브
                             ○유량제한기
               가. 주증기계통      ○안전밸브
                             ○증기덤프 밸브
10. 동 력 변
                             ○터빈우회밸브
 환    계통
                             ○관련 배관 및 밸브
                             ○열교환기
               나. 증기발생기 취출 계 ○플레시 탱크
                통            ○고유량취출수 이송펌프
                             ○관련 배관 및 밸브

                                 37
제17276호                   관          보         2010. 6.14. (월요일)

검사대상시설             검사대상                       주요기기 및 설비

                               ○복수 저장탱크
                               ○복수 이송펌프
                               ○주급수 펌프
                               ○주복수기
               다. 급수 및 복수 계통   ○순환수 펌프
                               ○복수기 진공설비
                               ○급수가열기
                               ○주급수제어 및 격리 밸브
                               ○관련 배관 및 밸브
                               ○모터구동펌프
               라. 보조급수 계통
                               ○관련 배관 및 밸브
                               ○터빈
                               ○터빈정지 및 제어밸브
                               ○터빈제어유 펌프 및 탱크
                               ○습분분리 재열기
               마. 터빈 및 보조계통    ○터빈 제어 및 보호설비
                               ○터빈 건전성
                               ○터빈 윤활유 펌프 및 탱크
                               ○습분분리기 및 추기배관
                               ○관련 배관 및 밸브
                               ○발전기(기계부분)
               바. 발전기 및 관련계통   ○발전기 냉각계통
                               ○관련 배관 및 밸브
                               ○보일러
               사. 보조증기계통
                               ○관련 배관 및 밸브

                               1) 주 감속재 계통

               가. 감속 재 및 보조계 2) 감속재 보조계통
11. 기 타 원       통시설            3) 감속재 상층기체 계통
 자로 안전에
                               4) 감속재 독물질 첨가계통
 관계되는 시
 설                             1) 기기냉각해수계통

               나. 용수 계통        2) 기기냉각수계통

                               3) 냉방수계통

                                     38
제17276호                  관         보      2010. 6.14. (월요일)
 -허가량:50㎥/일
 -하천의 명칭 및 등급:무주남대천(지방하천)
 -점용면적:20㎡
5. 하천수사용허가의 유효기간:2010년 6월 9일~2013년 12월 30일



⊙금강홍수통제소고시제2010-47호
 하천법 제50조 및 같은 법 시행령 제55조제4항의 규정에 의거 다음과 같이 하천수 사용허가를
하였기에 고시합니다.
      2010년 6월 14일
                 금강홍수통제소장
1. 하천수사용허가의 명칭:하천수 사용허가
2. 사용자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 주소와 대표자의 성명)
 -명    칭:대우건설(주) 무주-함양 주배관 건설공사 현장사무소
 -주    소:경남 거창군 거창읍 서변리 319
 -성    명:현장대리인 나영문
3. 하천수 사용의 목적 및 개요
 -목    적:현장 및 인근지역 비산먼지 발생 억제
4. 하천수 취수지역의 위치 및 허가량
 -위    치:전북 무주군 무주읍 장백리 836천
 -허가량:50㎥/일
 -하천의 명칭 및 등급:무주남대천(지방하천)
 -점용면적:20㎡
5. 하천수사용허가의 유효기간:2010년 6월 9일~2013년 12월 30일



⊙금강홍수통제소고시제2010-48호
 하천법 제50조 및 같은 법 시행령 제55조제4항의 규정에 의거 다음과 같이 하천수 사용허가를
하였기에 고시합니다.
      2010년 6월 14일
                 금강홍수통제소장
1. 하천수사용허가의 명칭:하천수 사용허가
2. 사용자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 주소와 대표자의 성명)
 -명    칭:SK건설(주) 호남고속철도 제1-1공구 건설공사 현장사무소
 -주    소:충북 청원군 강내면 다락리 269-6
 -성    명:현장대리인 송일근
3. 하천수 사용의 목적 및 개요
 -목    적:현장 및 인근지역 비산먼지 발생 억제
                                186