관        보
               제14981호                                      2001.12.19. (수요일)
            준하는금속선을”로한다.                     로한다. 또한제1호의가. “난연성의피복이있는것
            제151조에현행“제5항”을“제7항”으로하며, 제5항
                                             을사용하는경우”를“난연성의피복이있는것(별표
            과제6항을다음과같이신설한다.
                                             1 제2항의 시험방법에 의한 시험에 합격한 케이블을
             ⑤암거에시설하는지중전선은다음각호의1에해
                                             말한다.)을사용하는경우”로한다.
             당하는난연조치를하거나암거내에자동소화설비
                                             제213조의2의 제1항제1호중“(난연성 케이블이란
             를시설하여야한다.                       전기용품기술기준ꪑ01〔부표21〕의시험방법에의한
             1. 불연성 또는자소성이있는난연성피복이된지 시험에합격한케이블을말한다.)”를“(난연성 케이
               중전선을사용할것.                     블이란별표1 제2항의시험방법에의한시험에합격
             2. 불연성 또는 자소성이 있는 난연성의 연소방지
                                             한케이블을말한다.)”로한다. 또한, 제7호의가. (2)
               (延燒防止)테이프, 연소방지(延燒防止)시트, 연
                                             중“단면적125㎟ 이상 500㎟ 미만의”를“단면적
               소방지(延燒防止)도료 기타 이와 유사한 것으로
                                             100㎟ 초과 500㎟ 미만의”로 하며, 제8호를 다음과
               지중전선을피복할것.
                                             같이신설한다.
             3. 불연성 또는자소성이있는난연성의관또는트          8. 다심케이블과단심케이블을동일케이블트레이
               라프에넣어지중전선을시설할것.                 내에시설하는경우에는제1호내지제7호의각
             ⑥제5항제1호 내지 제3호에서 규정한「불연성」또        각의규정에적합하여야한다.
             는「자소성이있는난연성」은다음각호에의한다.
                                             제229조제1항제4호가중“난연성케이블, 기타케이
             1. 「불연성의 피복」, 「불연성의 연소방지테이프,
                                             블”을“난연성케이블(별표1 제2항의시험방법에의
               연소방지시트, 연소방지도료, 기타 이와 유사한
                                             한시험에합격한케이블을말한다.), 기타케이블”로
               것」및「불연성의관또는트라프」는건축법시
                                             한다.
               행령제2조제1항제10호의 불연재료로 만들어진 제245조“제4항”을“제6항”으로 하고, “제5항”을
               것또는이와동등이상의성능을가진것.            “제7항”으로 하며, 제4항과 제5항을 다음과 같이 신
             2. 「자소성이 있는 난연성」은 눀상물에 따라 아래 설한다.
               와같다.
                                              ④가로등으로시설하는방전등에공급하는전로의
               가. 지중전선의 피복 또는 지중전선을 피복한 상
                                              사용전압이150V를 넘는 경우에는 전로에 지기가
                태에있어서의연소방지테이프, 연소방지시트,
                                              생겼을때에자동적으로전로를차단하는장치를
                연소방지도료, 기타이와유사한것은전기용품
                                              시설하여야한다.
                안전기준ꪑ01〔부표21〕(1)내연성 시험에 적합    ⑤가로등의금속제등주에는제36조제1항의규정에
                한것또는이와동등이상의성능을갖는것.            의한접지공사를하여야한다.
               나. 관 또는트라프는전기용품안전기준ꪑ15〔부 별표1에제2항을다음과같이신설한다.
                표5〕내연성시험에 적합한 것 또는 이와 동등
                                              ②기술기준제157조제1호, 제213조의2제1항제1
                이상의성능을갖는것.
                                              호, 및 제229조제1항제4호“가”의 규정에 의한 난
            제157조중“저압지중선이고압지중선과저압이나고
                                              연성케이블에눀한시험방법은사용전압에따라
            압의지중전선이특별고압지중전선과접근하거나교            다음각호와같다.
            차하는경우에지중함내이외의곳에서상호간의거 1. 사용전압6.6㎸이하의저압및고압케이블:KS
            리가30㎝(저압지중선과 고압지중선에 있어서는 15        C 3341(1998)의 6. 12
            ㎝)이하인 때에는”을“지중전선이 다른 지중전선과
                                              2. 사용전압 66㎸이하의 특별고압케이블:KS C
            접근하거나교차하는경우에지중함내이외의곳에서
                                               3404(2000)의 부속서 2
            상호간의거리가저압지중전선과고압지중전선에
                                              3. 사용전압 154㎸ 케이블:KS C 3405(2000)의
            있어서는15㎝이하, 저압이나 고압의 지중전선과 특        부속서2
            별고압지중전선에있어서는30㎝이하인때에는”으 별표22 제3항제1호에다음과같이“다”를신설한다.
                                           79