제17608호                                      관                     보                      2011. 10. 10.(월요일)
2. 공원 : 91,066㎡ × 0.25 /㎡ × 8760시간 × 0.4(부하율) × 0.9(역율)
                           VA


3. 사원아파트, 기 사, 수 리장등은 연간사용실적을 기준함.
                    숙    폐    처


4. 변전소는 에너지총조사보고서, 2008, 지 경제부 전력원단위 적용         식


   □ 최대전력 부하
    가) 산업용지 최대전력부하
       구분               면적(㎡) (단위부하kW
                                         전력사용량 가동율(%) 평 부하 부하율
                                  h/㎡.년) (M h/년)    W  ( )     (%)
                                                                                        균


                                                                                        kW
                                                                                                                최대부하
                                                                                                                 ( )
                                                                                                                  kW



  산업용지 계                1,540,182  -        271,156 -   36,033  -                                                 46,973
  화학 및  물질
                         953,788         225        214,221                  86.6        28,238      78.6         35,926
   화학제      품



 비금    제
       속광물      품        244,629         231            56,534               83.4           7,738    70.8         10,929
    조 금립    속            140,112         2.80             392                82.5             54     48.4            112
    물류부지                 201,653        0.047               9                40.0              3     50.0              6
    산업시설                                    46,973( ) ÷ 1.35(부등률) = 34,795( )
    최대부하                                            kW                                       kW




    산업시설                      34,795( ) ÷ 0.9(역율) × 1.2(변 기 실등을 고 한 여유) = 46,393(                           )
    설비용량                            kW                           압    손             려                kVA



자료 : 에너지사용계획 의제도 개선방안 연구용역보고서, 2002. 9, 에너지관리공단
                         협


 나) 지원 및 공공시설용지 변 기 설비용량           압




    구분       규                      단위부하         전력부하 수용율 수요부하
           면적(㎡),세대 연면적(㎡)          ( /㎡)         ( )     (%)   ( )
                              모

                                                                 VA                 kVA                          kVA


    합계        -       16,680           -            3,024  -     1,369
   사원아파트          158 11,400           60             684    35    239
    기 사 숙         136  8,629           60             518    35    181
   이주단지           250 11,730           60             704    35    246
   폐수 리장처      13,406  1,972          100           1,697    40    679
   기 리장
   폐    물처     13,361    105       8 /t               120    70
                                                             kVA    84 on



    도로        151,289  -        1.25+100 / et         193   100    193VA s



    변전소         9,577  2,873          100             287    50    144
    공원         91,066 -               0.25             23   100     23
 기타시설 설비용량              1,369 ÷ 1.35 (부등율) = 1,014( )                                   kVA



 기타시설 최대부하                 1,014 × 0.9 (역율) = 913( )                                kW


 주 : 1. 도로(가로등 전력 포함), 주차장, 공원은 부지면적기준임
                               452