관         보
               제15051호                                      2002. 3.18. (월요일)
            주)
             1. “○“는 당해 설치장소에적응하는것을표시
             2. “○”당해설치장소에연감지기를설치하는경우에는당해감지회로에축적기능을갖는것을표시
             3. 설치장소란에 기재된“구체예”는감지기부착면부근(광전식분리형감지기는광축, 불꽃감지기는공칭
              감시거리및공칭시야각범위)이“환경상태”란에기재된상태를나타낸다.
             4. 차동식스포트형, 차동식분포형, 보상식스포트형 및 연기식(당해 감지기회로에 축적 기능을 갖지않는
              것)1종은감도가예민하기때문에비화재보발생은2종에비해불리한조건이라는것을유의할것.
             5. 차동식분포형3종및정온식2종은소화설비와연동하는경우에한해서사용할것.
             6. 광전식분리형감지기는평상시연기가발생하는장소또는공간이협소한경우에는적응성이없다.
             7. 넓은 공간으로 천장이 높아 열 및 연기가 확산하는 장소로서 차동식분포형또는광전식분리형2종을설
              치하는경우에는천장의높이가15m미만, 광전식분리형1종을설치하는경우에는천장의높이가20m
              미만에설치할것.
             8. 다신호식감지기는그감지기가가지고있는종별, 공칭작동온도별로따르지말고표에의한적응성이있
              는감지기로할것.
             9. 축적형감지기 또는 축적형중계기 혹은 축적형수신기를설치하는경우에는소방기술기준에관한규칙제
              85조에의할것.
                                               지아니하지만단열효과가있어불꽃의전파를
            ◉행정자치부고시제2002-9호
                                               지연또는차단시키는성질을말한다.
             지하구안에설치된케이블·전선등에도포하는연
                                              4. “유성도료”라 함은 유기용제에 용해 또는 희석
            소방지도료의도포및성능에관한기술기준을다음과같
                                               하여사용하는도료를말한다.
            이제정고시합니다.
                                              5. “수성도료”라 함은 물에 용해 또는 희석하여 사
                2002년 3 월18일
                                               용하는도료를말한다.
                          행정자치부장관
                                              6. “난연테이프”라 함은 케이블·전선 등에 감아
                연소방지도료등의도포및성능에관한기술
                                               케이블·전선등이연소하는것을지연시키는테
                기준제정
                                               이프를말한다.
            제1 조(목 적) 이기준은소방기술기준에관한규칙제
                                            제3 조(도포방법) 연소방지도료는다음각호의방법
             142조의6의규정에의하여지하구안에설치하는케
                                              에의하여도포하여야한다.
             이블·전선등에도포하는연소방지도료의도포방
                                              1. 도료를 도포하고자 하는 부분의 오물을 제거하
             법·성능기준및난연테이프의성능기준등에관한
                                               고충분히건조시킨후도포할것.
             기술기준을정하는데그목적이있다.
                                              2. 도료의도포두께는평균1.0묀리미터로할것.
            제2 조(용어의정의) 이기준에서사용되는용어의
                                              3. 유성도료의1회당도포간격은2시간이상으로하
             정의는다음과같다.
                                               되, 환기가 원활한곳에서실시할것. 다만, 지하
             1. “연소방지도료”라함은케이블·전선등에칠하
                                               구또는유증기(油蒸氣)의체류가우려되는공간
              여가열할경우칠한막의부분이발포(發泡)하
                                               에서실시하여서는아니된다.
              거나단열의효과가있어케이블·전선등이연소
                                            제4 조(도포장소) 연소방지도료는다음각호부분의
              하는것을지연시키는도료를말한다.
                                              중심으로부터양쪽방향으로전력용케이블의경우
             2. “발포성”이라 함은 불꽃이 접촉할 때 발포하여
                                              에는20미터(단, 통신케이블의 경우에는 10미터)
              불꽃의전파를지연또는차단시키는성질을말
                                              이상도포하여야한다.
              한다.
                                              1. 지하구와교차된수직구또는분기구
             3. “비발포성”이라 함은 불꽃이 접촉할 때 발포하
                                           19