yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제17168호                  관         보             2010. 1. 6. (수요일)
제9조제10호를 다음과 같이 한다.
 10. 원통형니켈카드뮴축전지의 주위온도 충·방전시험은 방전종지전압상태의 축전지를 주위온도
  (- 10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 조건에서 1/20 C의 전류로 48시간 충전한 다음 1 C로 방
  전하는 충·방전을 3회 반복하는 경우 방전종지전압이 되는 시간이 25분 이상이어야 하며 외관
  이 부풀어오르거나 누액 등이 생기지 아니하여야 한다.
제9조제11호중 “5분”을 “5시간”로 한다.
제10조제3호의 표 중 “(퍼센트)”를 “(%)”로 한다.
제10조제4호중 “0.1퍼센트”를 0.1%“로 하고, 동조제5호를 삭제한다.
제10조제6호가목중 “섭씨 영하 20±2도 및 섭씨 40±2도”를 “(- 20 ± 2) ℃ 및 (40 ± 2) ℃”로
하고, 나중 “섭씨 영하 20±2도”를 “(- 20 ± 2) ℃”로 하며, 동조제7호 및 제8호를 각각 다음과
같이 한다.
 7. 내충격시험
  탐지부는 콘크리트 바닥에 두께 3㎝의 나무판을 놓고 전원을 인가한 상태에서 높이 50㎝인 위
  치에서 적어도 2면 이상의 면에 대하여 각각 1회 자유낙하 시킨 다음 경보농도시험을 하는 경
  우 기능에 이상이 없어야 한다.
 8. 분진시험
  탐지부에 전류를 통한 상태에서 내용적 0.09 ㎥가 되는 밀폐된 상자내에 정상위치로 부착하고
  KS A 0090(시험용 분체 및 시험용 입자)의 5종 플라이애시 60g을 상자속에 넣고 풍속이 매초
  25㎝로 압축된 공기 또는 통풍기로 15분간 교반한 후 제3호의 경보농도시험을 실시하는 경우
  기능에 이상이 없어야 한다.
제11조제10호를 다음과 같이 하고, 동조제12호 및 동조제13호를 각각 다 음과 같이 신설 한다.
 10. 2개 이상의 감지부로부터 화재신호를 수신하는 구조인 경우에는 어떤 1개의 감지부에서 화재
  신호를 수신하여도 자동적으로 화재표시, 경보, 가스차단 및 작동장치 등을 위한 신호를 발하여
  야 한다.
 12. 수신부는 가스차단장치의 열림 및 닫힘 상태를 표시하여야 한다.
 13. 수신부는 감지부를 연결하는 접속단자 양단을 단락시키는 경우 화재를 표시하거나 작동장치
  를 작동시키지 아니하여야 한다.
제13조제3호중 “6,000회”를 “6,000회(전자식의 경우 60,000회)”로 한다.
제14조를 다음과 같이 한다.
제14조(소화약제 저장용기) ①소화기 본체용기의 재질은 KS D 3512(냉간압연강판), KS D
 5201(동 및 동 합금의 판 및 조), KS D 3536(기계구조용 스테인리스 강관), KS D 3705(열간압
 연스테인레스 강판) 또는 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄합금의 판 및 조) 에 적합하거나 이와
 동등판) 또는 내식성이 있는 재질로 하고 그 두께는 0.71 ㎜ 이상이어야 한다.
 ②소화기 본체용기의 응력(S)은 다음 식에 따라 산출하는 경우 본체용기 재료에 대한 최대항복점
 의 80% 이하 또는 최대인장강도의 50%이하이어야 한다. 이 경우 재료의 최대항복점 또는 최대

                                220
제17168호                   관          보             2010. 1. 6. (수요일)
 인장강도를 정한 공인된 규격(KS등)이 없는 때에는 당해 재료의 최대인장강도를 측정한 값을 적
 용한다.




                      원통형 용기             구형 용기

                      S = Pd/2t         S = Pd/4t

                       S : 내압시험압력에서 응력[㎪(㎏/㎟)]
                       P : 내압시험압력(제1압력)[㎪(㎏/㎟)]
                       d : 용기의 내경(㎜)
                       t : 용기의 두께(㎜)

 ③본체용기는 동일한 재질로서 모든 부위에서의 두께는 원통측벽 두께 이상이어야 한다.

 ④고압가스안전관리법에 적용 받는 경우에는 고압가스안전관리에 관한 법령이 정하는 바에 따라

 검사를 선행하여야 한다.

제15조제3호중 “이음매 없는 동 및 동합금”를 “이음매 없는 구리 및 구리합금관”로 하고, 동조제6

호를 다음과 같이 신설한다.

 6. 방출구를 2개 이상 사용하는 경우에는 동일한 구조 및 형상이어야 한다.

제24조를 다음과 같이 한다.

제24조(내 부 용 적 등) 이 산 화 탄 소·할 론1211, 할 론1301, HC FC BL E N DB, HC FC-123 및

 FK-5-1-12등의 소화약제를 충전하는 자동식소화기의 내부용적은 충전하는 소화약제의 중량 1

 kg에 대하여 각각 액화이산화탄소는 1,500 ㎤, 할론1211 및 FK-5-1-12는 700 ㎤, 할론1301,

 HCFC-123 및 HCFC BLEND B은 900 ㎤ 이상의 용적이어야 한다.

제26조제4호 및 제5호를 각각 다음과 같이 신설한다.

 4. 방출구가 2개 이상인 경우 각각의 방출구의 방출량의 차이는 기준 약제량의 ± 10% 이내이어

  야 한다.

 5. 방출도관의 길이가 사용범위로 설계되는 경우에는 최소 및 최대 길이에서 각각 방사시험을 실

  시한다.

제26조의 2를 다음과 같이 신설한다.

제26조의 2(방출구의 방사분포시험) 액체계소화약제를 사용하는 자동식소화기의 경우 소화약제의

 방사분포는 다음 각호에 적합하여야 한다.
                                  221
제17168호               관         보         2010. 1. 6. (수요일)
 1. 소화약제 채약통(가로 10㎝ × 세로 10㎝)을 공칭방호면적과 동일하게 격자형으로 배치하고
 방출구를 채약통 중앙 또는 설치도면과 일치하도록 설치하여 소화약제를 1분간 방사한다.
 2. 공칭방호면적내에 설치된 각각의 채약통에 수집된 소화약제량은 평균약제량의 ± 50% 이내
  이어야 한다. 이 경우 평균약제량은 공칭방호면적내에 설치된 모든 채약통에서 수집된 소화약제
  량을 공칭방호면적내에 설치된 채약통의 수로 나눈값을 말한다.
 3. 방사압력은 자동식소화기의 20℃ 평균방사압력 ± 10%에서 방사한다.
 4. 방출도관은 길이는 시험조건에 따라 설치할 수 있다.
 5. 방출구를 2개 이상 사용하는 경우에는 1개의 방출구에 해당하는 공칭방호면적을 적용하며 공
  칭방호면적 내에 완전히 포함되지 아니하는 채약통은 제외한다.
제27조제1호 내지 제4호를 다음과 같이하고, 제5호 내지 제7호를 각각 다음과 같이 신설한다.
제27조(소화성능) 자동식소화기의 소화성능은 다음 각호에 적합하여야 한다.
 1. 별표 2와 같이 소화시험모형(1모형과 2모형)을 설치하여 철제냄비 (직경 300 ㎜, 높이 50 ㎜)
  에 대두유 800 ml(발화점이 360℃부터 370℃까지의 범위로 한다)를 넣고 가열하여 발화시키는
  경우, 두 모형 모두 소화(소화약제 방사종료 후 2분 이내에 재연하지 아니하는 것을 포함한다)
  되어야 한다.
 2. 철제냄비 대두유에 점화된 후 2분 이내에 소화약제가 방출되어야 한다.
 3. 각 방출구의 최소공칭방호면적은 0.4 ㎡ 이상이어야 한다.
 4. 2개 이상의 방출구를 사용하는 경우에는 1개의 방출구에 대한 공칭방호면적을 적용하여 소화
  시험을 실시하며 나머지 방출구에서 방출되는 소화약제는 소화시험에 영항을 미치지 아니하여
  야 한다.
 5. 공칭방호면적의 계산은 별표3에 따른다.
 6. 방출구의 유효설치높이가 범위로 설계된 경우에는 최소 및 최대 높이에서 각각 소화시험을 실
  시한다.
 7. 감지부는 설치위치 및 높이의 범위내에서 화원과 가장 먼 지점에 설치하고 소화시험을 실시한
  다.
제29조를 다음과 같이 한다.
제29조 (내식시험) ①소화약제 저장용기는 내식성이 있는 재질로 제조하거나 내식가공을 하여 다음
 각호에 적합하여야 한다.
 1. 소화약제와 접촉하는 부위는 다음 각목의 시험을 하는 때에 부식되거나 이상이 생기지 아니할
  것
  가. 3%의 염화나트륨 수용액을 저장용기에 담아 14일 동안 상온에서 노출시키는 시험(분말소화
   약제를 사용하는 것은 제외함)
  나. 충전되는 소화약제를 저장용기에 담아 30일 동안 상온에서 노출시키는
  시험(액체계 소화약제를 사용하는 것 중 제3호에 의한 시험을 적용하지 아니하는 것에 한함)
  다. 다음 표에서 정하는 시험(액체계 소화약제를 사용하는 것에 한함)

                            222
제17168호                   관         보           2010. 1. 6. (수요일)

      구                  분                 부   식    시     험

충전한 소화약제가 산성인 소화기                  3% 황산수용액에 14일간 담근다

충전한 소화약제가 알칼리성인 소화기                3% 수산화나트륨수용액에 14일간 담근다


 2. 제1호에 해당하지 않는 저장용기의 부위는 다음 각목의 시험을 하는 때에 부식(부식방지를 위
  한 칠 등이 엄지손가락 등으로 문지르는 때 밀리거나 떨어지는 현상 등을 포함한다)되거나 도막
  등이 벗겨지지 아니할 것
  가. 상온에서 20 wt %의 염수분무 중에 240시간 동안 노출시키는 시험
  나. KS M IS○2409(페인트와 바니시-도료의 밀착성 시험방법)에 의한 시험(외부를 도료로 칠
    한 저장용기에 한함)
 3. 액체계 소화약제를 저장하는 용기가 KS D 3536(기계구조용 스테인리스 강관) STS304 이상
  의 내식성이 있는 재질이 아닌 경우 충전하는 소화약제와 접촉하는 부위는 다음 각목의 시험을
  차례대로 하는 때에 부식되거나 도막 등의 내식가공부위에 이상이 생기지 아니할 것
  가. 가압변형시험
    압력 가하여 내용적을 (10 ± 2) % 증가시켜 5분 동안 유지한 후에 압력을 제거하는 시험
  나. 소화약제 노출시험
    해당 용량의 소화약제를 담아 밀봉한 저장용기를 (87 ± 3)℃로 유지되는 항온조 등에 210일
    동안 두어 노화시키는 시험
  다. 노화시험
    저장용기를 (100 ± 5)℃로 유지되는 항온조 등에 180일 동안 두어 노화시키는 시험. 다만,
    100℃의 온도에 견디지 못하는 재질의 저장용기는 (87 ± 3)℃로 유지되는 항온조 등에 430
    일 동안 두어 노화시킬 수 있다.
  라. 도막의 밀착성 시험
    도막의 부착강도 등을 확인하기 위한 KS M IS○2409(페인트와 바니시-도료의 밀착성 시험
    방법)에 따른 시험
 ②감지부를 다음 각호에 따라 시험하는 경우 균열 또는 파손되거나 기능에 이상이 생기지 아니하
 여야 한다.
 1. 농도 50%인 질산수용액에 30초 동안 담그었다가 물로 씻은 다음 농도 10 g/L의 질산수은 수
  용액에 30분 동안 담그는 시험(온도센서형감지부는 제외한다.)
 2. 5 L의 시험기 중에 농도 40 g/L의 티오황산나트륨 수용액 500 ml를 넣고 1규정농도의 황산
  156 ml를 1000 ml의 물에 용해한 용액을 12시간마다 10 ml를 가하여 발생하는 아황산가스
  중에 4일간 놓아두는 시험
제31조중 “영하 10℃”를 “- 10℃”로 하고, “영하 10℃”를 “- 10℃”로 한다.
제31조의 2(습도시험)를 다음과 같이 신설한다.

                                 223
제17168호                    관         보    2010. 1. 6. (수요일)
제31조의 2(습도시험) 자동식소화기는 다음 각호의 시험을 하는 경우, 구조 및 기능에 이상이 생기
 지 아니하여야 한다.
 1. 전원을 인가한 상태에서 (40 ± 2)℃, 상대습도 (93 ± 3)%인 공기 중에 4일간 놓아두는 시험
 2. 전원을 인가하지 아니한 상태에서 (40 ± 2)℃, 상대습도 (93 ± 3)%인 공기 중에 21일간 놓
  아두는 시험
제31조의 3를 다음과 같이 신설한다.
제31조의 3(진동시험) 자동식소화기는 전진폭 4밀리미터로 매분 1,000회의 진동을 임의의 방향으
 로 계속하여 60분간 가하는 경우 그 구조 및 기능에 영향이 없어야 한다.
제34조의 2를 다음과 같이 한다.
제34조의 2(전자파 내성시험)자동식소화기는 다음 각호의 시험을 하는 경우에 잘못 작동되거나 구
 조 및 기능에 이상이 생기지 아니하여야 한다.
 1. 전자파 방사내성시험
  가. 주파수범위 : 80 ㎒ ~ 1,000 ㎒
  나. 진폭변조 : 80% AM(1 ㎑)
  다. 전계강도 : 10 V/m
  라. 시험방법은 IEC 61000-4-3의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.
 2. 전자파전도 내성시험
  가. 주파수범위 : 150 ㎒ ~ 100 ㎒
  나. 진폭변조 : 80 % AM(1 ㎑)
  다. 전계강도 : 140 ㏈㎶(10 V)
  라. 시험방법은 IEC 61000-4-6의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.
3. 정전기방사 내성시험
 가. 인가전압
  (1) 접촉방전 : 2, 4, 6 kV
  (2) 기중방전 : 2, 4, 8 kV
 나. 인가부위
  (1) 접촉방전
    방전 전극을 외함에 접촉한 상태로 방전
  (2) 기중방전
    방전 전극을 외함에 근접시킨 공기중에서 방전
 다. 극성 : +, -
 라. 전압인가 회수 및 간격
  1초 이상의 간격으로 각 10회 인가
 마. 시험방법은 IEC 61000-4-2의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용 한다.

                                  224
제17168호                     관           보               2010. 1. 6. (수요일)
4. 전기적 빠른 과도현상 내성시험
 가. 시험전압
  (1) AC 주전원선 : 0.1, 1, 2 kV
  (2) 기타 전원선/신호선 : 0.25, 0.5, 1 kV
 나. 극성 : +, -
 다. 각 전압 및 극성의 적용횟수 : 1
 라. 시험지속시간 :1 분
 마. 시험방법은 IEC 61000-4-4의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.
5. 서어지 내성시험
 가. 인가전압

                                   전원선간        0.5, 1 kV
                    AC 주전원선
                               전원선과 접지간 0.5, 1, 2 kV

                    기타 전원선     전원선 또는 신
                                               0.5, 1 kV
                      /신호선     호선과 접지간

 나. 극성 : +, -

 다. 전압인가 횟수

  (1) AC 주전원선 : 20회

  (2) 기타 전원선/신호선 : 5회

 라. 시험방법은 IEC 61000-4-5의 기준에 따르며 시험레벨은 3을 적용한다.

제35조제6호 및 제7호를 다음과 같이하고, 제16호 내지 제19호를 각각 다음과 같이 신설한다.

 6. 공칭방호면적(가로×세로)

 7. 소화약제의 형식승인번호, 주성분 및 중(용)량

 16. 감지부의 설치개수, 설치 위치 및 높이의 범위

 17. 방출구의 설치개수, 설치 위치 및 높이의 범위

 18. 가스차단장치의 설치개수

 19. 탐지부의 설치개수

제36조중 “행정자치부장관”을 “소방방재청장”로 한다.

제37조를 다음과 같이 신설한다.

제37조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이

 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하

 여야 하는 기한은 2013년 1월 5일까지로 한다.

별표2의 제27조 관련 소화시험도를 다음과 같이 한다.

                                     225
제17168호                 관                   보    2010. 1. 6. (수요일)
[별표2] 소화시험도(제27조 관련)
L1, L2 : 공칭방호면적 한변의 길이
H : 유효설치높이
                                   ( 평 면)




                               (측         면)
                         [ 1 모형]          [ 2 모형]

별표3 자동식소화기의 공칭방호면적 계산의 예시를 다음과 같이 신설한다.
[별표3]
자동식소화기의 공칭방호면적 계산의 예




 주) 1. 그림과 같이 방출구를 위치시키고 소화시험을 실시하여 소화되었을 때 방출구의 방호면적

  (A)은 πr2이다.

  2. 이때 자동식소화기의 공칭방호면적은 L1 × L2이며 공칭방호면적(L1 × L2)은 방출구 방호

    면적내에 위치하여야 한다.

  3. 방출구가 2개 이상인 경우 방출구와의 거리가 d일때 공칭방호면적은 L1 × L3이며 공칭방

    호면적(L1 × L3)은 방출구 방호면적내에 위치하여야 한다.

                                    226
제17168호                        관                     보                  2010. 1. 6. (수요일)

                  당초토지                   편입토지                        소         유       자
일련
     토지소재지              면 적 지목                  면 적
번호               지번                     지번                     성명             주         소
                        (㎡)                         (㎡)
     장흥군 용산
14               5-2        175 도       5-2          175 안원근 장흥군 용산면 접정리 136번지
     면 접정리
     장흥군 용산
15              13-3        99 도     13-3               99 윤영호 장흥읍 용산면 월송리
     면 접정리
     장흥군 용산
16              13-2        595 도    13-2            595 윤영호 장흥읍 용산면 월송리
     면 접정리
     장흥군 용산
17              13-4        30 도     13-4               30 윤영호 장흥읍 용산면 월송리
     면 접정리
     장흥군 용산
18              15-4        13 도     15-4               13 김종기 강진읍 남성리 158
     면 접정리
     장흥군 용산
19              16-4          3 도    16-4                 3 송주은 장흥군 용산면 접정리 105번지
     면 접정리
     장흥군 용산
20              15-3        23 도     15-3               23 김중기 장흥군 장흥읍 교촌리 88번지
     면 접정리
     장흥군 용산
21              16-3        36 도     16-3               36 송주은 장흥군 용산면 접정리 105번지
     면 접정리
     장흥군 용산
22              16-2        119 도    16-2            119 송주은 장흥군 용산면 접정리 105번지
     면 접정리
     장흥군 용산                                                   위계진 장흥군 관산읍 방촌리 544번지
23              11-5    1,880 답      11-16                8
     면 녹원리                                                    위경량 장흥군 관산읍 방촌리 515번지
     장흥군 용산
24             산243-3 29,731 임 산243-7                152 이영룡 장흥군 용산면 어산리 723번지
     면 녹원리

전         체                                         4,097




⊙부산지방해양항만청고시제2009-239호
 부산지방해양항만청 제주해양관리단 관내 항로표지가 아래와 같이 현상변경 되었기 항로표지법
제11조에 의거 고시합니다.
     2010년 1월 6일
                   부산지방해양항만청장

                                    광달거리(NM)                         정   지 복       구
    표지명    위치(WGS-84)       등질                            도색/구조                             비고
                                    지리 광학 명목                         년월일 예정일

 도두A호     N    33° 31′00″                                            2009     2010     기상악화로 인
                            FlY4s   -     6         4         황망대형
    등부표   E 126° 28′39″                                              12.31    3.31     한 체인절단

                                              240
제17168호                              관               보                   2010. 1. 6. (수요일)

⊙동해지방해양항만청고시제2009-53호
 동해지방해양항만청 관내 사설항로표지가 다음과 같이 폐지되었기에 항로표지법 제11조에 따라
고시합니다.
     2010년 1월 6일
                       동해지방해양항만청장

 항   로         위   치                 광달거리(마일) 등고 도색 및구
                              등질                                    년월일           기사      설치목적
 표지명         (WGS-84)                지리 광학 명목 (m)         조높이(m)

 속초항
         N   38° 12' 13.8″                                홍원추형
북방파제                         Fl R 4s 12   10   7     13
         E 128° 36’ 10.6″                                     6.2   2009.     항로표지 폐지     공사구역
세기등주
                                                                    12. 30.     (공사완료)     표시용
속초항세기 N      38° 12' 08.7″ Fl(4) Y                        황망대형
                                     -    8    6     -
B호등부표 E 128° 36’ 09.6″         8s                             -




⊙포항지방해양항만청고시제2009-80호
     항만공사의 시행 고시
 우리청에서 시행예정인 “울릉(사동)항 여객선터미널 신축공사”에 대하여 「항만법」 제9조제6항에
따라 아래와 같이 고시합니다.
     2010년 1월 6일
                       포항지방해양항만청장
1. 항만명:울릉(사동)항
2. 공사의 명칭 및 장소
 가. 공사의 명칭:울릉(사동)항 여객선터미널 신축공사
 나. 공사의 장소:경북 울릉군 울릉읍 울릉(사동)항 내
3. 공사의 개요:여객선터미널 신축 1식(철근콘크리트조 지상 2층, 건축연면적 1,490.25㎡)
4. 공사기간:착공일로부터 10개월
5. 공사에 소요되는 총사업비:5,488백만원
6. 공사시행자의 성명 및 주소
 가. 성    명:포항지방해양항만청장
 나. 주    소:경북 포항시 북구 항구동 58-7번지



⊙울산지방해양항만청고시제2009-84호
     울산항 집단정박구역 지정 고시
 정박구역의 효율적인 사용 및 관리운용의 편의도모를 위해 울산항 집단정박구역을 지정 고시합니
다.

                                               246
제17168호
관
보
2010. 1. 6. (수요일)
246
⊙동해지방해양항만청고시제2009-53호
동해지방해양항만청 관내 사설항로표지가 다음과 같이 폐지되었기에 항로표지법 제11조에 따라 
고시합니다.
2010년 1월 6일
동해지방해양항만청장
항  로
표지명
위  치
(WGS-84)
등질
광달거리(마일) 등고
(m)
도색 및구
조높이(m)
년월일
기사
설치목적
지리광학명목
속초항
북방파제
세기등주
N  38° 12' 13.8″
E 128° 36’ 10.6″
Fl R 4s
12
10
7
13
홍원추형
6.2
2009.
12. 30.
항로표지 폐지
(공사완료)
공사구역
표시용
속초항세기
B호등부표
N  38° 12' 08.7″
E 128° 36’ 09.6″
Fl(4) Y
8s
-
8
6
-
황망대형
-
⊙포항지방해양항만청고시제2009-80호
항만공사의 시행 고시
우리청에서 시행예정인 “울릉(사동)항 여객선터미널 신축공사”에 대하여 「항만법」 제9조제6항에 
따라 아래와 같이 고시합니다.
2010년 1월 6일
포항지방해양항만청장
1. 항만명：울릉(사동)항
2. 공사의 명칭 및 장소
가. 공사의 명칭：울릉(사동)항 여객선터미널 신축공사 
나. 공사의 장소：경북 울릉군 울릉읍 울릉(사동)항 내
3. 공사의 개요：여객선터미널 신축 1식(철근콘크리트조 지상 2층, 건축연면적 1,490.25㎡) 
4. 공사기간：착공일로부터 10개월
5. 공사에 소요되는 총사업비：5,488백만원
6. 공사시행자의 성명 및 주소
가. 성  명：포항지방해양항만청장
나. 주  소：경북 포항시 북구 항구동 58-7번지
⊙울산지방해양항만청고시제2009-84호
울산항 집단정박구역 지정 고시
정박구역의 효율적인 사용 및 관리운용의 편의도모를 위해 울산항 집단정박구역을 지정 고시합니
다.
제17168호                 관           보      2010. 1. 6. (수요일)

⊙부산지방해양항만청부산항건설사무소고시제2009-9호
   항만공사 준공 고시

 항만공사법 제21조의 규정에 의거 부산항만공사가 시행한 “부산항 신항 남‘컨’ 2-2단계 하역장

비(C.C 9기, T.C 32기) 제작 설치공사”에 대해 항만공사법 제24조 제2항의 규정에 의거 준공되었

음을 다음과 같이 고시합니다.

   2010년 1월 6일

                 부산지방해양항만청 부산항건설사무소장

1. 공사의 명칭:부산항 신항 남‘컨’ 2-2단계 하역장비(C.C 9기, T.C 32기) 제작 설치공사

2. 공사시행자의 성명(또는 명칭) 및 주소

 가. 성명(또는 명칭):부산항만공사 사장 노기태

 나. 주   소:부산광역시 중구 중앙동 4가 79-9번지

3. 항만명 및 공사의 종류

 가. 항만명 :부산항 신항

 나. 공사의 종류:하역장비 제작,설치

4. 공사의 목적 및 개요

 가. 목   적:컨테이너화물의 원활한 처리를 위한 하역장비 설치

 나. 공사개요

  ○위    치:부산광역시 강서구 성북동 가덕도 북측 일원

  ○사업비:131,842백만원

  ○공사내용

   -컨테이너크레인 9기 제작·설치

   -트렌스퍼크레인 32기 제작·설치

5. 공사시행기간:2009년 2월 16일~2009년 12월 28일

6. 기타사항:관계도서는 부산지방해양한만청 부산항건설사무소 계획조사과 및 부산항만공사에 비

 치하고 이해관계인에게 보입니다.(관계도서 게재생략)



⊙기술표준원고시제2010-1호
 한국산업표준을 개정함에 있어 국민, 업계 및 관련기관에 미리 알려 의견을 듣고자 그 개정사유

와 주요 개정내용을 산업표준화법 제5조제1항 및 같은법시행령 제16조에 의하여 다음과 같이 고시

합니다.

   2010년 1월 6일

                 기술표준원장

                          한국산업표준 개정 예고

                               248
제17168호                                 관               보                  2010. 1. 6. (수요일)
     ▶변경사유서

도면표시번호            시    설   명           변 경 내 용                            변 경 사 유

     1               항만시설          면적:809,565               경인아라뱃길 항만시설 설치에 따른 신설

 ※도시관리계획 결정도 및 지형도면 고시도 각 1부(별첨)
【붙 임】2.「공유수면매립법」 제9조에 따른 매립면허, 같은 법 제15조에 따른 실시계획의 승인에 관
 한 사항
○매립목적:항만시설용지
○매립장소:인천광역시 서구 경서동 일원(공유수면)
○매립면적:36,436㎥(당초:30,706㎡→변경:36,436㎡)
○사업기간:2009~2011년
【붙 임】3.「도로법」제34조에 따른 관리청이 아닌 자에 대한 도로공사의 시행허가에 관한 사항

                               인 천 지 구                                       김 포 지 구
 구       분        인천터미널                  환경교 및                    김포터미널
                                                                                      갑문연결도로
                 북측전면도로                  접속도로                     남북연결로

 위       치       인천광역시 서구 오류동, 경서동 일대                             김포시 고촌면 전호리, 신곡리 일대

 연       장           2.29km                  1.94km                0.82km               0.54km

 부지면적                71,674㎡             107,018㎡                  27,176㎡              3,808㎡

 공사기간                          2009~2011년                                    2009~2011년



⊙동해지방해양항만청고시제2009-49호
 동해지방해양항만청 관내 항로표지가 다음과 같이 현황변경 되었기에 항로표지법 제11조에 따라
고시합니다.
     2010년 1월 6일
                        동해지방해양항만청장
                                                  광달거리
      항      로         위       치                                  등고    도색 및
구분                                     등질             (마일)                          연월일      기 사
      표지명             (WGS-84)                                    (m)   구조, 높이
                                              지리 광학 명목

                                                                         홍원형
변경               N    38° 12' 19.75″
                                                 12    12    8    14    콘크리트조
 전    속초항        E 128° 36’ 08.50″                                                           등대이설
                                       Fl R                               8.3       2009.
     북방파제                                                                                        및
                                        4s                               홍원형       12. 30.
변경       등대      N    38° 12' 12.55″                                                         광력증강
                                                 13    17    12   18    콘크리트조
 후               E 128° 36’ 11.52″
                                                                          11

                                                      245
제17168호                      관                     보              2010. 1. 6. (수요일)
13.)호 및   익산지방국토관리청 고시 제2008 -55(2008.2.27)호로 도로구역변경고시한 국도23호선
(강진-천안)중 용산우회도로공사에 편입된 토지 등에 대하여 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및
보상에 관한 법률 제22조의 규정에 의거 다음과 같이 토지세목고시 합니다.
     2010년 1월 6일
                   익산지방국토관리청장
                                  토     지     조         서
◆공사명:용산우회도로축조및포장공사

                 당초토지                  편입토지                        소         유   자
일련
     토지소재지              면 적 지목                면 적
번호              지번                    지번                    성명           주       소
                        (㎡)                       (㎡)
     장흥군 용산
 1             산152-1    694 임 산152-5              208 김재문 장흥군 용산면 어산리               번지
      면 어산리

     장흥군 용산                                                       광주 서구 치평동 1161-5 상무
 2              335      403 임        335          403 임성칠
      면 어산리                                                       4단지 금호타운 406-704
     장흥군 용산
 3             310-2     360 전    310-7            171 김재문 장흥군 용산면 어산리               번지
      면 어산리
     장흥군 용산                                                       광주 서구 치평동 1161-5 상무
 4              336     2,321 임   336-1           1,405 임성칠
      면 어산리                                                       4단지 금호타운 406-704
     장흥군 용산                                                 무촌진
 5             310-3     106 임    310-3            106            장흥군 용산면 어산리 326번지
      면 어산리                                                  수
     장흥군 용산
 6              332      291 대    332-1             20 김성전 안산시 상록구 사동 1155
      면 어산리
     장흥군 용산
 7             331-3     132 대    331-3            132 김형규 장흥군 용산면 어산리 655번지
      면 어산리
     장흥군 용산
 8             291-2     126 구거 291-6               11 송정술 장흥군 용산면 어산리 118번지
      면 어산리
     장흥군 용산
 9             210-2      42 답    210-2             42 송정술 장흥군 용산면 어산리 118번지
      면 어산리
     장흥군 용산                                                 김충호
10             80-12     660 답    80-25             45            강진군 군동면 마천리 306
      면 어산리                                              (김민식)
     장흥군 용산                                                       서울광진구 구의동 610 현대
11             291-1    2,797 전   291-5            136 이재주
      면 접정리                                                       @603-701
     장흥군 용산                                                 목촌덕
12             305-9    1,356 답   305-14            89            강진군 병영면 삭양리 255번지
      면 접정리                                                  찬
     장흥군 용산
13              6-3      534 임        6-7           76      이영    장흥읍 건산리 726-2
      면 접정리

                                            239
제17168호                     관         보       2010. 1. 6. (수요일)
1. 표준번호 및 표준명

 구분      표준번호                      표     준   명                 비 고

 개정     KSD8502       수도용 액상 에폭시수지 도료 및 도장 방법                  표준안

 개정     KSD4317       닥타일 주철관 내면 에폭시 수지 분체 도장                  표준안

 개정     KSD4316       덕타일주철관의 모르타르 라이닝                         표준안

 개정     KSD3628       스테인리스제 주름관                               표준안

 개정     KSD3619       수도용 폴리에틸렌 분체 라이닝 강관                      표준안

 개정     KSD3595       일반 배관용 스테인리스 강관                          표준안

 개정     KSD3576       배관용 스테인리스 강관                             표준안

2. 개정 사유
 수도용 제품의 안전성강화를 위해 용출성능시험 주기 및 시료샘플링 방법에 대해 규정
3. 주요 개정 내용
 -제품의 용출성능시험 주기를 년1회 이상으로 규정
 -실제 생산되는 제품에서 시료채취 및 시료 크기를 규정
4. 의견 제출
 ○이 개정(안)에 대한 의견이 있는 개인, 업체 또는 관련기관은 2010년 2월 3일까지 다음 사항을
  기재한 의견서를 기술표준원장에게 제출하여 주시기 바랍니다.
  -예고사항에 대한 의견(찬·반 여부와 그 사유)
  -의견제출자 성명(단체의 경우 단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호
  -기타 자세한 내용은 기술표준원 소재나노표준과 윤종식 연구사 (경기도 과천시 교육원길 96번
     지 전화:02-509-7274~77, FAX:02-509-7303)로 문의하여 주시기 바랍니다.



⊙기술표준원고시제2010-2호
 한국산업표준을 개정함에 있어 국민, 업계 및 관련기관에 미리 알려 의견을 듣고자 그 개정사유
와 주요 개정내용을 산업표준화법 제5조제1항 및 같은법시행령 제16조에 의하여 다음과 같이 고시
합니다.
     2010년 1월 6일
                     기술표준원장
                              한국산업표준 개정 예고
1. 표준번호 및 표준명

구 분        표준번호                      표   준   명                 비 고

개정         KSF2489     다져지지 않은 아스팔트 혼합물의 드레인 다운 시험방법           표준안

                                   249
제17168호                  관          보   2010. 1. 6. (수요일)

⊙인천지방해양항만청고시제2009-120호
    비관리청항만공사시행허가에 관한 고시
 항만법 제9조제3항 및 같은법 시행규칙 제6조의 규정에 의하여 다음과 같이 비관리청항만공사 시
행(변경)허가를 고시합니다.
※본 고시에 따라 항만법 제85조 제1항에 따라「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」제30조에 따른
 도시관리계획의 결정, 같은 법 제86조에 따른 도시계획시설사업의 시행자 지정 및 같은 법 제88
 조에 따른 도시계획시설사업 실시계획의 인가, 「공유수면매립법」제9조에 따른 매립면허, 같은 법
 제15조에 따른 실시계획의 승인, 「도로법」 제34조에 따른 관리청이 아닌 자에 대한 도로공사의
 시행허가를 받은 것으로 봄
    2010년 1월 6일
                    인천지방해양항만청장
1. 항만명:경인항(무역항)
2. 공사의 명칭:경인항(인천·김포지구) 항만시설공사
3. 공사시행목적:연안해운과 연계한 내륙주운을 통해 국가물류체계 개선
4. 공사시행장소:인천시 서구 경서동 일원, 경기 김포 고촌면 전호리 일원
5. 공사개요
 ○인천지구
  -접안시설:1,285m
  -호     안:3,042m
  -갑     문:28.5m×210m×2기
  -임항도로:4.23km
  -부대시설:운영건물 27동 및 부대공 1식(급수, 우수, 기계, 전기, 통신 포장공 등)
 ○김포지구
  -접안시설:1,165m
  -호     안:3,662m
  -갑     문:22m×150m×1기
  -임항도로:1.36km
  -부대시설:마리나시설, 운영건물 19동 및 부대공 1식(급수, 우수, 기계, 전기, 통신 포장공
    등)
6. 공사기간:착수일로부터 30개월(2009.6-2011.12)
7. 공사에 소요되는 총사업비:1,535,836백만원
8. 공사시행자:한국수자원공사
 ○주    소:대전시 대덕구 신탄진로 560번지
 ○성    명:김건호
 ○주민등록번호:450830 -*******
                                 241