관         보
                제14713호                                      2001. 1. 29. (월요일)
            16호를각각제3호및제4호로한다.                   의모래를제거하고저장탱크외면의부식우려가
             1. KS B 1511(철강제 관플랜지의기본치수)
                                                있는부분의피복을제거한 후탱크외면에눀한
             2. KS B 1503(강제 용접식 플랜지)
                                                검사를실시한다.
            제14-10-2조제1호중“조립된 것”을“조립된 것(다
                                               2. 매몰 저장탱크의방식전위측정
            만, 응축기유니트와증발기유니트가냉매배관으로연
                                                매몰저장탱크에눀하여는방식전위를측정하고,
            결된것으로1일냉동능력이20톤미만인공조용팩키
                                                그 측정값이 황산동 기준전극으로-0.85V 이하
            지에어콘등은제외)”로하고, 동조제3호중“아니하
                                                인 것을합격으로한다. 다만, 방식전위값이기
            고”를“아니하고(다만, 응축기유니트와증발기유니트
                                                준치를초과하는경우에는전기방식조치를보완
            가냉매배관으로연결된것으로1일냉동능력이20톤
                                                한후다시측정할수있다.
            미만인공조용팩키지에어콘등은제외)”로한다.
                                               3. 그 밖에저장탱크에 눀한재검사방법 및판정
            제15-1-3조제1항중“액체”를“액화가스”로 하고,
                                                방법은가스기술기준KGS PV003(저장탱크 재
           “기체”를“압축가스”로한다.
                                                검사기준)을적용한다.
            제15-2-3조제1항중“압력용기의 외관검사방법”을
                                              제15-2-4조내지제15-2-6조를각각삭제한다.
           “압력용기의재검사방법”으로하고, 동조제1항중제
                                              제16-4-2조제2항제1호중“수평원통형”을“원통형”
            1호및제2호의 제목을각각다음과같이하며, 제3호
                                              으로한다.
            내지제5호를각각다음과같이신설하고,  동조제2
                                              제16-5-3조제2호다목중“안전밸브 호칭압력의 2.2
            항을다음과같이하며, 동조제3항을삭제한다.
                                              배의수압을가했을때”를“KS B 6216 5.6.1의규정
             1. 단열조치가되지않은압력용기의외관검사
                                              에의하여수압시험을실시했을때”로한다.
             2. 단열조치된압력용기의외관검사
                                                  부 칙
             3. 제1호 및 제2호의규정에의한외관검사결과균
                                              이고시는고시한날부터시행한다. 다만, 제2-1-9
               열, 금, 부식, 마모, 변형 등의 결함이 없는 것을
                                              조제5항및제15-2-3조제2항의개정규정은공포후
               합격으로한다. 다만, 결함을다음과같은방법으
                                              6월이경과한날부터적용한다.
               로제거한경우에는결함이없는것으로본다.
               가. 그라인더등으로결함을제거하고남은판두
                                              ◉정보통신부고시제2001-4호
                께가필요최소두께(부식여유가요구되는것은
                                               전기통신사업법 제5조제4항 및 동법시행규칙 제6
                부식여유를가산한두께)이상이되고KS B
                                              조제2항의규정에의거기간통신사업자허가신청요령
                0845에 따라 방사선투과시험을하여분류등급
                                              및 심사기준(정보통신부고시 제2000-71호)을 다음
                이2급이상이되는경우(단, 균열, 금및변형이
                                              과같이개정고시합니다.
                아닌미세결함의 경우에는방사선투과시험의
                                                  2001년1 월29일
                                                             정보통신부장관
                생략가능)
               나. 결함을 제거하고남은판두께가필요최소두
                                                  기간통신사업자허가신청요령및심사기준중
                께미만인경우, 용접보수를하여법제17조제
                                                  개정
                1항에의한수리검사를받아합격한경우
                                              기간통신사업자허가신청요령및심사기준중다음과
             4. 두께는 초음파두께측정기등 비파괴측정법으로
                                              같이개정한다.
               측정하여각부위의두께가필요최소두께이상이
                                              부칙제3조중“사업자”를“동기식사업자”로한다.
               어야한다.
                                              부칙제3조제1호에단서를다음과같이신설한다.
             5. 내압부에 눀하여용접보수한압력용기는제15-
                                               다만, 비동기식허가눀상법인과해당법인의눀주주
               1-56조의 내압시험에 합격하여야 한다. 다만,
                                               및 그 계열회사는 동기식 허가신청법인에 참여할
               내압시험이곤란한경우로서모든용접부에눀한
                                               수없다.
               비파괴시험을실시하여이상이없는경우에는내
                                              부칙제3조제5호를다음과같이한다.
               압시험을생략할수있다.
                                               5. 허가신청 접수기간은 2001년 2 월26일부터
             (2)저장탱크에눀한재검사방법은다음각호와같다.
                                                2001년2 월28일까지로한다.
             1. 매몰 저장탱크주위의모래제거
                                                  부 칙
               매몰설치후15년이상경과한저장탱크는주위
                                              이고시는고시한날부터시행한다. 
                                            185