yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
하고, 1개월 미만 근무자는 평가를 제외하며, 승진후보자 명부 작성 단위별로 근무성적평가위원회
를 설치함
아. ‘부전문관’ 근무연수평정 근거 신설(안 제15조 제1항‧제3항)
- ‘부전문관’에 대하여 연 2회 근무연수평정을 실시함
자. 승진후보자명부 작성 기준 등 정비(안 제17조 제1항‧제3항‧제4항‧제6항‧제7항)
- ‘부전문관’의 승진후보자 명부 작성 근거를 신설하고, 전문직공무원의 승진후보자 명부 작성 기준
점수를 평가 등급별 누적점수 95점 이상, 근무연수평정 5점 이상으로 함
차. 학위 경채 기준에 ‘부전문관’ 항목 신설(별표2)
- 박사 또는 석사 학위 소지자는 ‘부전문관’ 경채시험에 응시 가능
3. 의견제출
  이 개정안에 대해 의견이 있는 기관․단체 또는 개인은 2026년 6월 10일까지 국민참여입법센터
(http://opinion.lawmaking.go.kr)를 통하여 온라인으로 의견을 제출하시거나, 다음 사항을 기재한 
의견서를 인사혁신처장에게 제출하여 주시기 바랍니다.
가. 예고 사항에 대한 찬성 또는 반대 의견(반대 시 이유 명시)
나. 성명(기관ㆍ단체의 경우 기관ㆍ단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호
다. 그 밖의 참고 사항 등
※ 제출의견 보내실 곳
   - 일반우편 : 세종특별자치시 정부2청사로 13(나성동), 4층 인사혁신처 균형인사과(우편번호 
30128)
   - 전자우편 : selong@korea.kr
   - 팩스 : 044-201-8099
4. 그 밖의 사항
  개정안에 대한 자세한 사항은 인사혁신처
균형인사과(전화 (044) 201 - 8297, 팩스 
044-201-8099)로 문의하여 주시기 바랍니다.
◉인사혁신처공고제2026-283호
　「공무원임용시험령」 일부개정령안 입법예고를 하는데 있어, 그 이유와 주요내용을 국민에게 미리 
알려 이에 대한 의견을 듣기위하여 ‘행정절차법’ 제 41조에 따라 다음과 같이 공고합니다.
2026년 05월 11일
인사혁신처장
「공무원임용시험령」 일부개정령안 입법예고
1. 개정이유
  경력경쟁채용시험 응시자격요건 완화를 통해 우수 인재의 공직진출을 활성화하고, 저소득층 구분모집 
제도개선을 통해 사회취약계층의 안정적 사회정착과 경제적 자립 여건을 보장하는 등 채용제도를 합
리적으로 개선하기 위함.
2. 주요내용
  가. 경력경쟁채용 경력 등 인정범위 확대(안 제27조, 별표7, 별표8)
   경력경쟁채용시험 응시자격 요건의 완화를 통해 보다 많은 인재들의 공직진출 활성화를 도모하기 
위함.
  나. 저소득층 구분모집 제도 개선(안 제2조)
    9급 공개경쟁채용시험 저소득층 구분모집의 응시자격을 완화하고 응시대상 범위를 확대하여, 사회
취약계층의 안정적 사회정착 및 경제적 자립 여건을 보장하기 위함. 
  다. 5급 공개경쟁승진시험 정비(안 제39조, 제40조, 제41조)
    역량있는 우수한 6급 공무원이 조기에 5급으로 승진할 수 있도록 5급 공개경쟁승진시험 선발절차 
등을 정비하는 등 공정한 선발절차를 마련함.
  라. 경채시험에서 공직적격성평가 점수 활용 근거 마련(안 제7조, 제30조, 별표4의2)
    공직에 적합한 우수인재의 확보를 위해 경력경쟁채용시험에서도 공통역량을 검정하는 공직적격성
평가 점수를 활용할 수 있는 근거를 마련함.
  마. 건강검진 결과로 신체검사 대체시 마약류 검사 추가 제출(안 제14조)
    일반건강검진 결과를 활용하여 공무원 신체검사를 대체하는 경우에도 마약류 검사결과를 추가로 제
출하도록 함.
  바. 부정행위자 조치사항 정비(안 제51조)
    부정행위자 명단 관보 게재 내용 삭제 등 관련 처분절차 정비.
  사. 응시요건 및 가산대상 자격증 현행화(안 별표8, 별표12)
    국가기술자격증 변동사항을 현행화하여 자격증을 보유한 수험생의 예측가능성을 보장하기 위함.
  아. 기타 조문 정비(안 제23조, 제23조의3, 제25조, 제30조)
    조문 정비를 통해 법적 체계성 제고 및 법령 해석 혼란 방지
3. 의견제출
  이 개정안에 대해 의견이 있는 기관․단체 또는 개인은 2026년 6월 10일까지 국민참여입법센터
(http://opinion.lawmaking.go.kr)를 통하여 온라인으로 의견을 제출하시거나, 다음 사항을 기재한 
의견서를 인사혁신처장에게 제출하여 주시기 바랍니다.
  가. 예고 사항에 대한 찬성 또는 반대 의견(반대 시 이유 명시)
  나. 성명(기관ㆍ단체의 경우 기관ㆍ단체명과 대표자명), 주소 및 전화번호
  다. 그 밖의 참고 사항 등
   ※ 제출의견 보내실 곳
    - 일반우편 : 세종특별자치시 정부2청사로 13 5층 인재정책과 채용제도팀
    - 전자우편 : hobby22@korea.kr
    - 팩스 : 044-201-8217
4. 그 밖의 사항
  개정안에 대한 자세한 사항은 인사혁신처
인재정책과(전화 (044) 201-8205, 팩스 (044) 
201-8217)로 문의하여 주시기 바랍니다.
◉부산지방우정청공고제2026-50호
　「우체국창구업무의 위탁에 관한 법률」 제3조 및 동법 시행령 제6조에 따라 우체국창구업무 위탁
대상자를 다음과 같이 모집 공고합니다.
2026년 05월 11일
부산지방우정청장
우체국창구업무 위탁대상자 모집 공고
1. 설치 예정지역 
설치예정 지역
(취급지역)
설치수
신청서 교부 및 접수처
전화번호
경상남도
하동군 금남면
(경상남도 하동군)
1
하동우체국 우편물류과
(경남하동군하동읍중앙로40)
055-882-2006
※ 본 공고는 現하동노량우편취급국 건물 임대 조건으로 진행됩니다.
* 수탁자로선정된사람은업무개시일전까지건물사용허가를받고사용료를
납부
하여야하며, 이를이행하지않을경우수탁자자격이박탈될수있음
* 임대료연4,122천원(건물1층건물면적140.5m2, 토지면적363.82m2)
(최종임대료는2026년개별공시지가및표준시가액확정에따라변동가능)
※ 수탁자로 최종 선정되어 우편취급국 업무 취급 장소에서 다른 업종 함께 운영 
가능(Shop-in-shop 형태)
* 부산지방우정청우정계획과담당자에게(051-559-3112) 문의하시기바랍니다.
(우정사업의발전을저해하는업종이나공신력을손상시키는업종의겸업은제한)
2. 위탁대상 업무
  가. 우표류 판매
  나. 우편물 접수
  다. ATM기 관리 및 이용고객 안내
  ※ 수탁자로 선정되어 우편취급국을 운영할 경우 우체국보험 모집 및 유지·관리업무 수행 가능
3. 신청자격 
  o 「우체국창구업무의 위탁에 관한 법률」 제3조 및 동법 시행령 제5조에 해당하는 자
   - [붙임 2] ‘수탁신청인의 자격요건’ 참조
   ※ [붙임 2]의 15번 항목 “우체국창구업무의 위탁지역을 관할하는 우체국(5급 이상의 공무원이 장인 우체국만 
해당한다)의 장의 추천을 받은 사람”은 제7항의 수탁신청서 및 필요서류 제출 후 관할 총괄우체국장 면담 실시
   ※ 신청인은 총괄국장 추천서를 원서접수 마감일 전까지 함께 제출하여야 함
       (면담일 조정 등을 위하여 총괄국에 사전 문의하시기 바랍니다.)
4. 시설기준 등 수용사항
  가. 설치예정 장소의 사무실은 전용면적 기준 25㎡ 이상, 1층을 원칙으로 하나 부득이한 경우 지하1층, 
지상3층(승강기 설치 필)까지 허용함
  나. ATM기를 설치할 수 있는 최소한의 공간을 무상으로제공할 것
  다. 「장애인ㆍ노인ㆍ임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」 별표 1의 제1호(장애인등의 
통행이 가능한 접근로)에 준하는 시설 설치 권장
5. 창구환경 시설
  o [붙임 9]의「우편취급국 시설 및 창구환경 설치기준」에 부합하여야 함
6. 신청서 교부
  가. 기    간 : ‘26. 5. 11.(월) ~ 5. 26.(화) 09:00 ~ 18:00(토·일요일 및 공휴일 제외)
  나. 교부장소
   - 하동우체국 우편물류과 직접 교부(제1항 참조)
   - 부산지방우정청 홈페이지(http://www.koreapost.go.kr/bs) [소식 – 일반공고] 에서 다운로드 받아 
사용 가능
7. 신청서 접수
  가. 기    간 : 2026. 5. 27.(수) ~ 5. 29.(금) 09:00 ~ 18:00
  나. 장    소 : 관할우체국 우편물류과 방문접수
  다. 제출서류
※ 반드시 공고일 이후에 발행되거나 작성된것이어야 함
    o [붙임 1] ~ [붙임 5] 의 서류 및 해당 서류에서 요구하는 첨부물 함께 제출
    - 우체국창구업무 수탁 신청서 [붙임 1]
    - 개인정보 수집·이용 동의서(수탁신청인용) [붙임 1-1]
    - 수탁신청인의 자격요건 [붙임 2]
    ※ 해당하는 자격을 증명하는 서류(법인의 경우 법인등기사항증명서 포함)를 첨부하여 함께 제출할 것
    - 자기소개서 [붙임 3], 우편취급국 운영계획서 [붙임 4]
    - 확인서 [붙임 5]
    - 우체국사 이용 신청서 [붙임 6]
    - 공무원 채용 신체검사 규정에 따른 ‘신체검사서*’ (필수 제출)
     * 공고일(’26. 5. 11.) 기준 유효기간(1년) 이내의 서류일 것
    - 자격증 사본(해당자 한)
     * [붙임3] 자기소개서 하단 자격증 목록 참조
8. 위탁대상자 선정 및 계약
  가. 우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 제3조 제2항 및 시행령 제5조에 따른 자격을 갖춘 신청자 중에서
부산지방우정청 우체국창구업무 위탁대상자 선정 평가위원회의 심의를 거쳐 선정한다.
  나. 이 위원회의 심의는 「우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 시행령」 제7조*의 수탁자 선정기준 
및 「우체국창구업무의 위탁계약에 관한 규정」[별표1]의 업무수행능력평가표에 따라 진행된다.
     * 본 공고의 수탁신청자는 폐국한 우체국의 청사와 시설을 사용하는 경우로 이용 편의성 항목은 기준을 갖춘 
것으로 처리됩니다.
  다. 1개의 위탁지역(설치예정지역)에 대하여 신청자가 5인 이상인 경우에는 5순위 신청자까지만 업무
수행능력 평가를 실시한다.
     ※ 업무수행능력 평가 일정은 수탁신청인에게 개별 통보
  라. 위탁대상자 선정기준[붙임 8]에 따라 이용 편의성, 업무수행능력을 종합평가하여 합산점수가 가장 
높은 자를 위탁대상자로 선정한다.
  마. 위탁대상자 선정기준[붙임 8]의 ‘이용 편의성’의 평가 세부항목 중 1개 항목이라도 0점으로 평
가되거나 이용 편의성의 점수가 30점 미만인 경우, ‘업무수행능력’ 평가 결과 부적격자로 평가
되거나 업무수행능력 평가 결과 총점 60점을 미달한 경우에는 위탁대상자로 선정하지 아니한다.
  바. 신청자가 제출한 서류가 허위 또는 사실과 일치하지 않을 경우평가대상에서 제외될 수 있으며, 
선정된 자의 제출한 서류가 허위 또는 사실과 불일치함이 판명되거나, 공고 사항을 이행하지 않을 
경우에는 선정을 취소할 수 있다.
  사. 선정결과는 2026. 6. 18.(목）부산지방우정청 홈페이지에 공고(예정)한다.
  아. 수탁자로 선정된 자는 「우체국창구업무의 위탁에 관한 법률 시행규칙」제11조에 따라 [붙임 9] 
「우편취급국 시설 및 창구환경 설치기준」에 따른 시설 및 창구환경을 구비하여야한다.
  자. 수탁자로 선정된 자는 부산지방우정청과 위탁계약을 체결해야 하고, 위탁계약기간은 3년으로 한다. 
9. 위탁수수료
  가. 기본수수료 : 월 756천 원(업무일, 취급시간에 따라 비례하여 지급)
  나. 영업수수료 : 우편실적에 따라 일정비율로 지급되나, 실적이 높을수록 구간별로 지급율은 낮아지는 
구조(세부내용은 [붙임 10] 참고)
  다. 우편보조수수료 : 월 200천원
  라. 금융보조수수료 : 월 300천원(ATM 설치 시)
10. 기  타
  가. 제출된 서류는 반환하지 아니하며, 수탁자로 선정되지 아니한 경우에는 사무실 임대료 등 경제적 
손해가 발생할 수 있으므로 수탁 신청 시 신중을 기하시기 바랍니다.
  나. 자세한 내용은 부산지방우정청 우정사업국 우정계획과(☎051-559-3112) 또는 하동우체국(제1
항 참조)으로 문의하시기 바랍니다.
11. 유의사항
  가. 본 공고에 의한 우편취급국 설치는 기존 수탁자의 업무종료 일정에 따라 순연 또는 중지될 수 있음
을 양지하여 주시기 바랍니다.([붙임5] 양식작성)
  나. 우편취급국 내부의 ATM기 설치는 수탁자 선정과정에서 변경될 수 있습니다.
  다. ‘수탁신청인’이 1인 이하인 경우, 「우체국창구업무 위탁계약에 관한 규정」 제4조제2항에 따라 
재공고함을 양지하여 주시기 바랍니다.
붙임 목록
붙임 1. 우체국창구업무 수탁신청서 1부
     1-1. 개인정보 수집·이용 동의서 1부
     2. 수탁신청인의 자격요건 1부
     3. 자기소개서 1부
     4. 우편취급국 운영계획서 1부
     5. 확인서 1부.
     6. 우체국사 이용 신청서 1부.
     7. 우편취급국 수탁신청인 추천서(총괄국에서 작성, 신청인 배부 필요 없음) 1부 
     8. 우체국창구업무 위탁대상자 선정기준 1부
     9. 우편취급국 시설 및 창구환경 설치기준 1부
     10. 우편취급국 업무위탁에 대한 수수료 고시 1부
    ※ [붙임] 양식은 부산지방우정청 홈페이지에서 다운로드 가능
◉대구출입국.외국인사무소고시제2026-15호
　다음 사람들은 국적법 제15조 규정에 따라 대한민국 국적을 상실하였으므로 고시합니다.
2026년 05월 12일
대구출입국·외국인사무소장
국적상실신고 수리
성명
생년월일
성별
외국국적
등록기준지
한국국적 상실일
한국국적 상실원인
카라살아리젤
2010.**.**
여성
러시아(연방)
대구광역시 달성군 
****
2026.03.28
외국국적포기
불이행
신미랑
1958.**.**
여성
미국
서울특별시 마포구 
****
2024.03.28
외국국적취득
박소영
1971.**.**
여성
미국
경상북도 봉화군 ****
2024.05.15
외국국적취득
노은영
1977.**.**
여성
미국
경상북도 영천시 ****
2004.12.28
외국국적취득
문희
1975.**.**
여성
미국
경상북도 김천시 ****
2023.09.12
외국국적취득
이병진
1959.**.**
남성
미국
서울특별시 중구 ****
1987.07.29
외국국적취득
김향화
1954.**.**
여성
미국
서울특별시 동대문구 
****
1987.12.17
외국국적취득
배준숙
1960.**.**
여성
미국
충청북도 청주시 ****
2022.11.16
외국국적취득
◉전북특별자치도교육청고시제2026-10호
　1. 전라고 이전 신축공사에 따른 학교시설사업 시행계획에 대하여 ˹학교시설사업촉진법˼ 제4조 제4
항에 따라 관련 행정기관의 장과 협의를 하였기에 같은 법 제4조 제7항 및 같은 법 시행령 제7
조의 규정에 근거하여 아래와 같이 고시합니다. 
  2. 관계 도서는 전북특별자치도교육청 시설과에 비치하고 이해관계인에게 보입니다.
2026년 05월 12일
전북특별자치도교육감
학교시설사업(전라고 이전 신축공사) 시행계획
가. 사업시행지: 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동2가 1302번지
나. 학교의 종류 및 명칭
  ○ 종류: 고등학교 
  ○ 명칭: 전라고 이전 신축공사
다. 사업시행자의 주소 및 성명
  ○ 주소: 전북 전주시 완산구 홍산로 111
  ○ 성명: 전북특별자치도교육감
라. 사업시행의 개요
  ○ 학교 부지면적: 17,021.60㎡
  ○ 건축규모: 지하 1층, 지상 5층(건축면적: 4,788.08㎡, 연면적: 19,292.28㎡)
마. 재원: 전북특별자치도 교육비 특별회계
바. 사업시행기간: 학교시설사업 시행계획 고시일. ～ 2028.12.30.(공사 준공 시 까지)
사. 사업 목적
  ○ 도시계획에 따른 공동주택 건설로 학교시설 확보 필요 및 과밀학급 해소
  ○ 교육수요자의 다양한 요구 충족 및 변화하는 교육과정에 능동적 대응하여 미래학교시설에 맞는 
융·복합적 공간이 있는 고등학교 신축
아. 토지조서
번
호
토지소재지
지번
지목
편입면적
(㎡)
소    유    자
비고
시(구)
동,리
주      소
성 명
1
전주
덕진
송천동2가
1302
학
17,021.6 전주시 완산구 홍산로 111
전북특별자치도
교육감
소     계
17,021.6
자. 건물조서
끝.
번
호
건물소재지
지번
용도
구조
건축면적
(㎡)
연면적
(㎡)
소유자
비고
시
동
성명
주소
1
전주
덕진
송천동2가1302
교육연구
시설
철∙콘
철골
4,788.08㎡
19,292.28㎡
전북특별자치도
교육감
전주시 완산구
홍산로 111
합계
4,788.08㎡
19,292.28㎡
◉청주지방법원충주지원공고 제2026-1호


사     건 : 청주지방법원 충주등기소 공장재단소유권보존등기 2026년 접수 제1호
신청인 : 충주에코파크 주식회사 (110111-7389441)
충청북도 충주시 대소면 영평리 744
대표이사 신경석
공고하는 내용 : 위 신청인으로부터 공장재단소유권보존등기 신청이 있으므로 공장재단에 속하게 될
별지 목록의 물건에 대하여 권리를 가지는 자 또는 압류·가압류, 가처분의 채권자는 공고일로부터 1
개월 이내에 청주지방법원 충주지원 등기계에 그 권리를 신고하시기 바랍니다.
위 기간 내에 권리의 신고가 없는 경우에는 공장 및 광업재단 저당법 제33조 제3항 및 제46조에
의하여 그 권리는 존재하지 않는 것으로 보며 압류·가압류나 가처분은 그 효력을 상실합니다.
       2026년 5월 11일
        청주지방법원 충주지원장 (담당자 : 등기관)



               공장재단소유권보존등기신청에 따른 권리신고공고


1. 공장재단의 표시
 공장의 명칭 : 충주에코파크 주식회사 공장
 공장의 위치 : 충청북도 충주시 대소원면 영평리 744
 주된 영업소 : 충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스3로 67
 영업의 종류 : 1. 연료전지 발전 및 전기 서비스업
            1. 신재생에너지업
            1. 신재생 에너지 용역 및 컨설팅업
            1. 신재생 에너지 도소매업
            1. 본 사업시설의 건설, 관리 및 운영사업
            1. 본 사업의 건설, 관리 및 운영에 따라 정부 또는 지방자치단체 또는 관련업체로부
              터 부여되는 본 사업의 부속시설의 건설, 관리 및 운영
            1. 위 각 호의 목적 달성에 직, 간접적으로 관렴 치 부수되는 업무
공장 소유자 : 충주에코파크 주식회사


2. 재단목록(부동산)


▲부동산의 표시
 1.    충청북도 충주시 대소원면 영평리 744
       공장용지 17172.8㎡
2.         충청북도 충주시 대소원면 영평리 744
           관리동
           [도로명주소] 충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스3로 67
           일반철골구조 기타지붕(판넬) 1층 연료전지
           1층 180.18㎡


3.       충청북도 충주시 대소원면 영평리 744
         전기동
         [도로명주소] 충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스3로 67
         일반철골구조 기타지붕 1층 연료전지
         1층 1,084.38㎡


4.       충청북도 충주시 대소원면 영평리 744
         스태콤동
         [도로명주소] 충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스3로 67
         일반철골구조 기타지붕(판넬) 1층 연료전지
         1층 47.92㎡


                                       공장재단목록(기계·기구)

                                                                   제 작 자
 일련                                                                             수량
                            명칭 · 종류 · 구조 · 규격 · 형식 · 용량            제작번호                     설치장소
 번호                                                                             (units)
                                                                   제작일자


                                         EQUIPMENT LIST (MECHANICAL)
                                                                                              충청북도 충주시
     1      FUEL CELL                                                                     대소원면 메가폴리스3로
                                                                                                     67

     (1)    Equipment No.
             ME-FC-A01~A10 ME-FC-B01~B10 ME-FC-C01~C10
            ME-FC-D01~D10       ME-FC-E01~E10 ME-FC-F01~F10
            ME-FC-G01~G10 ME-FC-H01~H10
             ME-FC-J01~J10 ME-FC-K01~K10 ME-FC-L01~L10
            ME-FC-M01~M10
            Description Fuel Cell
            Q'ty   120                                                 Bloom

            Duty                                                       Energy    120      Fuel Cell Area

            ㆍCont.   120                                           2024.11.

            ㆍInter. -
            ㆍStand-by       -
            Type SOFC(고체산화물 연료전지)
            Specification
            · Power Output 330 kW/Unit
            · Configuration
              - Fuel Processing Module (FP5)   1 Set
- AC Module (AC7)               1 Set
           - Power Module (PM7) 5 Sets
           - Power Module (PM7) 1 Set (Spare)
      Size(W x L x H), m 1 Unit Size 8.95W x 1.29L x 2.14H
      Weight(ton)
      ㆍStatic(Empty)               12.33(1 Unit)
      ㆍDynamic(Full) -
      Power (kW)
      ㆍBHP      -
      ㆍRating       -
      Water ㎥/h              -
      NG N㎥/h            6638(Total)
      N2 ㎥/h -
      PSM(방폭기기) O
      Location Fuel Cell Area
      Reference P&ID CHFC-30000-ME-1DW-002-PID12~14
      Remark -
      Equipment No.
       ME-WD-A1~A2 ME-WD-B1~B2 ME-WD-C1~C2 ME-WD-D1~D2
       ME-WD-E1~E2 ME-WD-F1~F2 ME-WD-G1~G2 ME-WD-H1~H2
       ME-WD-J1~J2 ME-WD-K1~K2 ME-WD-L1~L2 ME-WD-M1~M2
      Description Water Distribution Module
      Q'ty    24
      Duty
(2)   ㆍCont.        24
      ㆍInter. -
      ㆍStand-by          -
      Type Water Distribution Module
      Specification
      · Operating Pressure              2.5 bar.g
      · Flow(Start-up)             0.285 ㎥/h (ME-WD-A1~M2)   Bloom

      · Flow(Cont.)              0.0 ㎥/h                     Energy     24   Fuel Cell Area

      Size(W x L x H), m 1 Unit Size 0.96W x 0.75L x 2.0H    2024.11.

      Weight(ton)
      ㆍStatic(Empty)               0.34(1 Unit)
      ㆍDynamic(Full) 0.565(1 Unit)
      Power (kW)
      ㆍBHP      -
      ㆍRating       -
      Water ㎥/h              6.84(Total)
      NG N㎥/h            -
      N2 ㎥/h -
      PSM(방폭기기) X
      Location Fuel Cell Area
      Reference P&ID CHFC-30000-ME-1DW-002 PID03~04
      Remark -
(3)   Equipment No.
                                                             Bloom
       -
                                                             Energy     12   Fuel Cell Area
      Description Telemetry Cabinet
                                                             2024.11.
      Q'ty    12
Duty
      ㆍCont.         12
      ㆍInter. -
      ㆍStand-by           -
      Type Telemetry Cabinet
      Specification -
      Size(W x L x H), m 1 Unit Size 0.914W x 0.673L x 1.981H
      Weight(ton)
      ㆍStatic(Empty)              0.45(1 Unit)
      ㆍDynamic(Full) -
      Power (kW)
      ㆍBHP       -
      ㆍRating        -
      Water ㎥/h               -
      NG N㎥/h             -
      N2 ㎥/h -
      PSM(방폭기기) X
      Location Fuel Cell Area
      Reference P&ID -
      Remark -
2     WATER SUPPLY SYSTEM

      Equipment No.
       ME-TK-001
      Description City Water Tank
      Q'ty   1
(1)
      Duty
      ㆍCont.         1
      ㆍInter. -
      ㆍStand-by           -
      Type STS 304
      Specification
      · Capacity : 3 m3
      Size(W x L x H), m 2.0W x 1.5L x 1.0H
                                                                 WILO
      Weight(ton)                                                         1   Outdoor
                                                                2025.08
      ㆍStatic(Empty)              -
      ㆍDynamic(Full) -
      Power (kW)
      ㆍBHP       -
      ㆍRating        -
      Water ㎥/h               -
      NG N㎥/h             -
      N2 ㎥/h -
      PSM(방폭기기) X
      Location Outdoor
      Reference P&ID CHFC-30000-ME-1DW-002 PID03
      Remark City Water Pump Package
(2)   Equipment No.
       ME-PP-001A/B                                              WILO
                                                                          2   Outdoor
      Description City Water Pump                               2025.08

      Q'ty   2
Duty
      ㆍCont.         1
      ㆍInter. 1
      ㆍStand-by          -
      Type In-Line, Vertical, Centrifugal
      Specification
      - Capacity : 5 m3/h/대
      · TDH : 50 m
      Size(W x L x H), m                0.5W x 1.7L x 16H
      Weight(ton)
      ㆍStatic(Empty)             0.5
      ㆍDynamic(Full) 0.65
      Power (kW)
      ㆍBHP       -
      ㆍRating        2.2(1 Pump)
      Water ㎥/h              -
      NG N㎥/h            -
      N2 ㎥/h -
      PSM(방폭기기) X
      Location Outdoor
      Reference P&ID CHFC-30000-ME-1DW-002 PID03
      Remark City Water Pump Package
      Equipment No.
(3)
       ME-PV-001
      Description Expansion Tank
      Q'ty   1
      Duty
      ㆍCont.         1
      ㆍInter. -
      ㆍStand-by          -
      Type Vertical
      Specification
      · Capacity         0.1 m3
      · Design Pressure            10 bar.g
      Size(W x L x H), m Ø 457 x 1000 (mm)                   WILO
                                                                      1   Outdoor
      Weight(ton)                                           2025.08

      ㆍStatic(Empty)             0.07
      ㆍDynamic(Full) 0.1
      Power (kW)
      ㆍBHP       -
      ㆍRating        -
      Water ㎥/h              -
      NG N㎥/h            -
      N2 ㎥/h -
      PSM(방폭기기) X
      Location Outdoor
      Reference P&ID CHFC-30000-ME-1DW-002 PID03
      Remark City Water Pump Package

3     NG Supply System
(1)   Equipment No.                                         KFNGS     1   Outdoor
ME-GO-A1
      Description NG Governor Station
      Q'ty   1
      Duty
      ㆍCont.         1
      ㆍInter. -
      ㆍStand-by          -
      Type       Cabinet Type
      Specification
      · Capacity : 7,302 Nm3/h (Design)
      · Inlet Pressure : 6.0 ~ 8.0 bar.g
      · Outlet Pressure : 2.5 bar.g
      · PRV Set. Pressure : 2.5 / 2.4 bar.g
      · SSV Set. Pressure : 3.25 / 3.75 bar.g
      · RV Set. Pressure : 3.5 bar.g
                                                    2025.05
      · MOV 1EA
      Size(W x L x H), m 9.5W x 2.4L x 2.3H
      Weight(ton)
      ㆍStatic(Empty)             4.5
      ㆍDynamic(Full) -
      Power (kW)
      ㆍBHP       -
      ㆍRating        0.16
      Water ㎥/h              -
      NG N㎥/h            -
      N2 ㎥/h -
      PSM(방폭기기) ○
      Location Outdoor
      Reference P&ID CHFC-30000-ME-1DW-002 PID08
      Remark -
(2)   Equipment No.
       ME-FT-001A/B
      Description NG Filter
      Q'ty   2
      Duty
      ㆍCont.         1
      ㆍInter. -
      ㆍStand-by          1
      Type       Quick Open Single Cartridge Type
      Specification                                 KFNGS
                                                              2   Outdoor
      · Capacity : 7,302 Nm3/h (Design)             2025.05

      · Operating Pressure : 6.0 ~ 8.0 bar.g
      · Filter Capacity : 5 Micron
      Size(W x L x H), m 9.5W x 2.4L x 2.3H
      Weight(ton)
      ㆍStatic(Empty)             4.5
      ㆍDynamic(Full) -
      Power (kW)
      ㆍBHP       -
      ㆍRating        0.16
Water ㎥/h               -
      NG N㎥/h             -
      N2 ㎥/h -
      PSM(방폭기기) ○
      Location Outdoor
      Reference P&ID CHFC-30000-ME-1DW-002 PID08
      Remark -
      Equipment No.
(3)
       ME-MA-A1~M1
      Description NG Manifold #01~#12
      Q'ty   12
      Duty
      ㆍCont.         12
      ㆍInter. -
      ㆍStand-by           -
      Type        Cabinet Type
      Specification
      · Capacity : 608 Nm3/h (Design)
      · Inlet Pressure : 2.5 bar.g
      · Outlet Pressure : 1.0 bar.g
      · 1st PRV Set. Pressure :1.2 bar.g
      · 2nd PRV Set. Pressure : 1.0 / 0.9 bar.g
                                                      KFNGS
      · RV Set. Pressure : 1.4 bar.g                            12   Outdoor
                                                      2025.05
      · MOV 1EA / Each Manifold
      Size(W x L x H), m 0.8W x 4.2L x 1.9H
      Weight(ton)
      ㆍStatic(Empty)              0.9(1 Unit)
      ㆍDynamic(Full) -
      Power (kW)
      ㆍBHP       -
      ㆍRating            0.1(1 Unit)
      Water ㎥/h               -
      NG N㎥/h             -
      N2 ㎥/h -
      PSM(방폭기기) ○
      Location Outdoor
      Reference P&ID CHFC-30000-ME-1DW-002 PID09~11
      Remark -
(4)   Equipment No.
       ME-MA-001
      Description N2 Supply System
      Q'ty   1
      Duty
      ㆍCont.         -                                KFNGS
                                                                1    Outdoor
      ㆍInter. 1                                       2025.05

      ㆍStand-by           -
      Type        Cabinet Type
      Specification
      · Type : Cylindrical Bottle Rack
      · Cylinder Capacity : 6 m3@120 bar.g (4 Sets)
· 1st PRV Set. Pressure : 20 bar.g
      · 2nd PRV Set. Pressure : 3.5 bar.g
      · 1st PSV Set. Pressure : 30 bar.g
      · 2nd PSV Set. Pressure : 4.9 bar.g
      Size(W x L x H), m 0.8W x 2.1L x 2.1H
      Weight(ton)
      ㆍStatic(Empty)             0.7
      ㆍDynamic(Full) -
      Power (kW)
      ㆍBHP       -
      ㆍRating            0.1(1 Unit)
      Water ㎥/h              -
      NG N㎥/h            -
      N2 ㎥/h 6 m3(1 Bottle)
      PSM(방폭기기) X
      Location Outdoor
      Reference P&ID CHFC-30000-ME-1DW-002 PID08
      Remark -

4     Storm Water Transfer System

      Equipment No.
(1)
       Portable Pump A/B/C/D
      Description Portable Pump
      Q'ty   4
      Duty
      ㆍCont.         -
      ㆍInter. 4
      ㆍStand-by           -
      Type       Vertical
      Specification
      · Capacity : 60 L/min
      · TDH 6m
      Size(W x L x H), m 0.18 W x 0.16 L x 0.3 H    WILO
                                                             4   전기실 Cable PIT
      Weight(ton)                                  2025.08

      ㆍStatic(Empty)             5kg
      ㆍDynamic(Full) -
      Power (kW)
      ㆍBHP       -
      ㆍRating            0.2
      Water ㎥/h              -
      NG N㎥/h            -
      N2 ㎥/h -
      PSM(방폭기기) X
      Location 전기실 Cable PIT
      Reference P&ID CHFC-30000-ME-1DW-002-PID03
      Remark -
(2)   Equipment No.
       Storm Water Transfer Pump A/B                WILO
                                                             2      Outdoor
      Description Centrifugal, Submerged           2025.08

      Q'ty   2
Duty
       ㆍCont.       -
       ㆍInter. 2
       ㆍStand-by         -
       Type         Vertical
       Specification
       · Capacity : 10 m3/h/대
       · TDH : 20m
       Size(W x L x H), m Sump Pit Size 2W x 2L x 2H
       Weight(ton)
       ㆍStatic(Empty)           85kg
       ㆍDynamic(Full) -
       Power (kW)
       ㆍBHP     -
       ㆍRating          3.7
       Water ㎥/h            -
       NG N㎥/h          -
       N2 ㎥/h -
       PSM(방폭기기) X
       Location Outdoor
       Reference P&ID CHFC-30000-ME-1DW-002 PID15
       Remark IP68

                                         EQUIPMENT LIST (ELECTRICAL)

1.0    22.9kV & LV SWGR, Transformer
       EQUIPMENT NAME
 1.1    EL-HV-001, 002, 003
       Q'TY : 3
       Unit : SET
       SPECIFICATION AND SIZE
        22.9kV Incoming Switchgear
         1) 24kV, 2500A, 25kA, 3 Phases, 3 Wire, 60Hz
         2) Indoor, Metal Clad Switchgear, IP31
         3) Self-Standing, Power Cable Entry – Top (NSPB Connection)
              Control Cable Entry – Bottom
         4) VCB, Necessary Auxiliary Control Devices, Specified
       Instrument
                                                                         비앤디솔루션
              Transformer, Relays, Meters, Control and Meter Switches,               3SET   전기동
                                                                          2025.05.
       IED,
              Accessories
         5) Size : 130(w) * 2420(d) * 2350(h)
         6) Size : 1000(w) * 2420(d) * 2350(h)
         5) Size : 800(w) * 2420(d) * 2350(h)
       FLUID    -
       WEIGHT (PER UNIT)
       ㆍEmpty(ton) -
       ㆍOper(ton) -
       ㆍTest(ton) -
       TOTAL WEIGHT(ton)           -
       MOTOR RATING(kw)            -