중분류      소분류               핵심(요소)기술                              기술수준
                      08                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                      G/W(gateway) system     - IEC 61850-10으로 시험받은 제품
                                              - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인
                                                정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반IED Certifica
                                                tion Procedure으로 인증받은 제품(발주처의 요청 시
                                                국내시험으로 갈음)
                                              - IEC 61850-3에 의한 공인 인증 시험기관 환경시험 합
                                                격
                                              - 변전소 엔지니어링 지원
                                              - IEC61970 연계(OPC-UA) 지원
                                              - IEC61850-90-5 지원


                      09                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                      CCA (Copper Clad        - CCA 도체를 이용한 경량 전력케이블로서 기존 구리케
                      Aluminium) 도체를 이용한        이블에 비해 중량과 허용전류가 아래의 수준인 경우
                      경량 전력케이블                 · 도체중량 40 % 이하
                                               · 허용전류 85 % 이상

                      10                      - 절연물 특수 XLPE를 이용하여 기존의 운전온도 90 ℃
                      고내열 대용량 가공 전력케            에서 120 ℃로 상승시켜 송전용량을 20 % 이상 증대
                      이블                        시킨 가공 전력케이블, 단락시 250 ℃ 허용 온도

                      11                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                      친환경 외함체 설계기술            - 자연 냉각방식을 이용한 냉각 시스템
                                              - 함체 내부변압기의 냉각 전 온도에 비하여 냉각 시
                                                평균권선온도 10 % 이상 감소, 최대변압기 유온도 5
                                                % 이상 감소
                                              - 온도 상승시험은 KS C, IEC 60076 기준 적용
                                              - 성능 비교는 동일 두께, 동일 재질, 동일 부피의 밀
                                                폐된 함체에 대하여 수행

      05              01                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
      DC/FACTS(Flex   DC 또는 FACTS 감시 및 진      - IEC 61850-10으로 시험받은 제품
      ible AC Trans   단 기술                    - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인
      mission Syste                             정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의
      m)                                        요청 시 국내시험으로 갈음)

                      02                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                      DC 또는 FACTS 변압기 기술      - 고조파 저감 변압기 구성
                                              - IEC 61378 시험기준 적용
                                              - 고조파 내량설계

                      03                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                      DC 또는 FACTS 운영기술        - IEC 61850-10으로 시험받은 제품
                                              - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인
                                                정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의
                                                요청 시 국내시험으로 갈음)
                                              - 주변설비 협조제어기능(필터, 조상기, 변압기 등)

                      04                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                      DC 또는 FACTS Control &   - IEC 61850-10으로 시험받은 제품
                      Protection 기술           - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인
                                                정한 공인기관의 인증서
                                              - IEC 61850-3에 준한 공인인증 기관 환경시험 합격
                                              - RTDS(Real-Time Digital Simulator) 연계 시험 통과
                                              - IEC61850 90-5 기반 FACTS 선로보호계전기 적응보호
                                                제어 기술 지원

                      05                      [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]



                                              - 118 -