<div data-bbox="165 103 242 117" data-label="Page-Header"><p>제14900호</p></div>
<div data-bbox="435 103 455 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="540 103 561 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="674 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2001. 9. 12. (주요일)</p></div>
<div data-bbox="132 688 153 874" data-label="Section-Header"><p>●해양수산부고시제2001-69호</p></div>
<div data-bbox="159 506 205 874" data-label="Text"><p>선박방화구조기준(해운항만정고시 제1994-17호, 1994. 3.16.)을 다음과 같이 개정 고시합니다.</p></div>
<div data-bbox="210 747 230 830" data-label="Text"><p>2001년 9월12일</p></div>
<div data-bbox="235 646 255 747" data-label="Text"><p>해양수산부장관</p></div>
<div data-bbox="260 634 280 747" data-label="Text"><p>선박방화구조기준개정</p></div>
<div data-bbox="285 677 305 874" data-label="Text"><p>선박방화구조기준을 다음에 같이 개정한다.</p></div>
<div data-bbox="310 660 330 718" data-label="Text"><p>제1장 총칙</p></div>
<div data-bbox="335 506 425 874" data-label="Text"><p>제2조(목적) 이 기준은 선박안전법 제2조의 규정에 의한 선박에서의 화재의 발생과 그 확대를 방지하기 위하여 선박의 구조·설비 및 방화조치에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.</p></div>
<div data-bbox="430 558 450 874" data-label="Text"><p>제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 사표와 같다.</p></div>
<div data-bbox="455 506 535 874" data-label="Text"><p>1. "불연성재료"라 함은 실체 750도로 가열되어도 연소하지 아니하고 자기 반화에 충분한 양의 인화성 증기물 발생하지 아니하는 재료로서 불연성재료 시험에 합격한 것을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="540 588 560 874" data-label="Text"><p>2. "가연성재료"라 함은 불연성재료이외의 재료를 말한다.</p></div>
<div data-bbox="565 506 585 874" data-label="Text"><p>3. "표준화재시험"이라 함은 당해 각박(隔壁) 또는 샤펜의 표본을 시험로에</p></div>
<div data-bbox="590 506 610 874" data-label="Text"><p>서 표준 시간 온도곡선에 상응하는 온도의 화세에 노출하는 시험을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="615 506 730 874" data-label="Text"><p>4. "경(鏡) 또는 이와 동등한 재료"에 있어서 "불연한 재료"라 함은 불연성재료로서 그 자체 또는 이에 방열체를 사용함으로써 작용되는 표준화재시험을 받은 후에도 강과 동등한 성질 및 보전성을 가지는 재료(예를 들면 서 같은 방열을 시용한 알루미늄합금)를 말한다.</p></div>
<div data-bbox="735 506 785 874" data-label="Text"><p>5. "A급구역"이라 함은 다음 각목의 요건에 적합한 석벽 및 샤펜으로 형성되는 구획을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="790 634 810 874" data-label="Text"><p>가. 강 또는 이와 동등한 재료를 사용한 것일 것</p></div>
<div data-bbox="815 732 835 874" data-label="Text"><p>나. 석권하 보강된 것일 것</p></div>
<div data-bbox="840 506 870 874" data-label="Text"><p>다. 60분의 표준화재시험이 끝날 때까지 연기와 화염의 통과를 막을 수 있</p></div>
<div data-bbox="132 415 152 468" data-label="Text"><p>는 것일 것</p></div>
<div data-bbox="157 292 177 482" data-label="Text"><p>라. 불연성재료로 방열시공을 한 것일 것</p></div>
<div data-bbox="182 128 232 482" data-label="Text"><p>6. "B급구역"이라 함은 다음 각목의 요건에 적합한 석벽, 갑판, 천정재 또는 내장재로 형성되는 구획을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="237 325 257 482" data-label="Text"><p>가. 불연성재료를 사용한 것일 것</p></div>
<div data-bbox="262 292 282 482" data-label="Text"><p>나. 불연성재료로 방열시공을 한 것일 것</p></div>
<div data-bbox="287 132 342 482" data-label="Text"><p>다. 30분의 표준화재시험이 끝날 때까지 화염의 통과를 막을 수 있는 것일 것</p></div>
<div data-bbox="347 128 427 482" data-label="Text"><p>7. "C급구역"이라 함은 불연성재료로 사용한 구획을 말한다. 이 경우 C급구역에 대하어는 연기 및 화염통과에 관한 요건과 온도상승에 관한 제한요건에 적합하지 아니하여도 된다.</p></div>
<div data-bbox="432 128 482 482" data-label="Text"><p>8. "연속 B급천정재"라 함은 A급구역 또는 B급구역까지 연속하는 것으로서 B급구역의 요건에 적합한 천정재를 말한다.</p></div>
<div data-bbox="487 128 537 482" data-label="Text"><p>9. "연속 B급내장재"라 함은 A급구역 또는 B급구역까지 연속하는 것으로서 B급구역의 요건에 적합한 내장재를 말한다.</p></div>
<div data-bbox="542 128 787 482" data-label="Text"><p>10. "주수석구역(主席區域)"이라 함은 선체, 선루 및 샤펜실이 A급구역의 석벽으로 구분된 구역으로서 어느 1갑완상에 있어서도 당해 구역의 정공전 이 및 네미가 40미터를 초과하지 아니하는 구역을 말한다. 다만, 당해 석벽 이 수밀석벽과 동일선상에 설치되는 것으로서 어느 1갑완상에 있어서도 당 해 구역의 면적이 1,600평방미터를 넘지 아니하는 범위에서 그 최대길이 및 네미가 48미터를 초과하지 아니하는 경우에는 이를 주수석구역으로 본다.</p>
<p>11. "주수령구역"이라 함은 선체, 선루 및 샤펜실이 A급구역의 갑판으로 구분된 구역으로서 당해 구역의 높이가 10미터를 초과하지 아니하는 구역을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="792 128 872 482" data-label="Text"><p>12. "수생구역"이라 함은 주수석구역하에 있어서 주수석구역 석벽, 외환 기타 다른 주위벽으로부터 다른 주수석구역 석벽, 외환 기타 다른 주위벽까지 당하는 A급구역의 갑판으로 구분되는 구역을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="485 882 510 896" data-label="Page-Footer"><p>54</p></div>