<div data-bbox="165 103 242 117" data-label="Page-Header"><p>제14900호</p></div>
<div data-bbox="435 103 455 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="540 103 561 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="674 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2001. 9. 12. (수요일)</p></div>
<div data-bbox="130 768 149 862" data-label="Text"><p>정하는 데에 의한다.</p></div>
<div data-bbox="155 505 260 862" data-label="Text"><p>제65조(영사기질 등의 방화조치) ①여객선, 액화가스선박운송선, 액체화물품선박운송선과 국제항해에 종사하는 총부수 500톤이상의 화물선 및 탱커에는 니트르셀루로즈(Nitrocellulose-Nitrate)용 원료로 하는 폭발물, 영사선비로 사용되는 것은 아니된다.</p></div>
<div data-bbox="265 505 312 862" data-label="Text"><p>②원형성 필름이외의 필름을 사용하는 영사기질을 설치하는 경우에는 다음 각호의 요건에 적합하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="317 505 450 862" data-label="List-Group">
<ul>
<li>1. 흑박·칠광 및 바막은 불연물(불연성 재료로 된 것 또는 방열사공되지 않는 것을 말한다. 이하 같다)의 것일 것</li>
<li>2. 줄일구는 너비 0.6미터이상, 높이 1.2미터이상일 것</li>
<li>3. 줄일구에는 외부에서 열 수 있는 자기계계의 잠원물로 된 분이 설치되어 있을 것</li>
<li>4. 영사실에 설치된 장에는 불연성의 시타기 설치되어 있을 것</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="455 505 532 862" data-label="Text"><p>③원형성 필름이외의 필름을 저장하는 로커에는 지점하는 필름 3.5킬로그램 마다 총면적 10제곱미터이상의 폐기구를 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="537 505 590 862" data-label="Text"><p>제66조(난로 등의 설치) 선박에 난로·대인지 또는 전열기를 설치하는 경우에는 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="595 505 672 862" data-label="List-Group">
<ul>
<li>1. 이동하지 아니하도록 고정할 것</li>
<li>2. 난로·대인지 또는 전열기의 받침대 및 이와 설치하는 바닥으로서 연소의 염재가 있는 부분은 불연부의 것일 것</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="677 505 754 862" data-label="Text"><p>제2호의 규정에 의한 받침대 및 바닥을 제외하고, 불연부의 것에 있어서는 난로·줄면 및 상단으로부터 0.3미터이상, 불연물이외의 것에 있어서는 난로의 줄면으로부터 0.6미터이상, 상단으로부터 0.9미터이상 떨어져 있을 것</p></div>
<div data-bbox="759 505 836 862" data-label="List-Group">
<ul>
<li>4. 제2호의 규정에 의한 바닥을 제외하고, 불연물이외의 것에 있어서는 대인지 또는 전열기의 줄면으로부터 0.3미터 이상, 상단으로부터 0.9미터이상 떨어져 있을 것</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="841 505 860 862" data-label="Text"><p>5. 방열조치를 하지 아니한 인물의 부분은 불연물이외의 것으로부터 0.3미터</p></div>
<div data-bbox="130 380 149 475" data-label="Text"><p>이상 떨어져 있을 것</p></div>
<div data-bbox="155 125 288 475" data-label="List-Group">
<ul>
<li>6. 인물의 폭로감압창의 높이는 1미터이상일 것</li>
<li>7. 거주구역은 통풍하는 배기용덕트의 부분에는 방열조치가 되어 있을 것</li>
</ul>
<p>제67조(화염방지망의 설치) 연료유탱크 기타 인화성증기가 체류할 염재가 있는 상소의 공기부의 계구 기타 개구에는 당해 장소로 화기의 침입을 방지할 수 있는 화염방지망을 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="293 125 346 475" data-label="Text"><p>제68조(스프레이등의 설치) 선박에 설치하는 스프레이통은 불연성 재료로 된 것이어야 하며, 그 줄면 및 아랫면에 개구가 없는 것이어야 한다.</p></div>
<div data-bbox="351 125 428 475" data-label="Text"><p>제69조(중앙제어장치) 국제항해에 종사하는 여객선으로서 이격정원이 36인을 초과하는 선박에는 다음 각호의 설비를 갖춘 배치한 제어장치로서 선원이 계속적으로 배지되는 정소이하 "중앙제어장치"라 한다)를 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="433 125 566 475" data-label="List-Group">
<ul>
<li>1. 제12조제5항의 규정에 의한 A급화물의 제어장치(자함구역의 출입구에 설치되는 것으로서 자동제어의 동력계로장치를 가지는 것의 제어장치를 제외한다) 및 당해 방화문의 개폐상태를 나타내는 표시반</li>
<li>2. 기선구역에 사용되는 신동동풍상자의 정지장치 및 송풍기의 동력상태를 나타내는 표시반</li>
<li>3. 자동스프레이장치외의 표시반</li>
<li>4. 화재탐지정지의 제어반 및 표시반</li>
<li>5. 수동화재정지장치외의 제어반 및 표시반</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="571 125 648 475" data-label="Text"><p>제70조(화재제어도) ①액화가스선박운송선, 액체화물품선박운송선, 국제항해에 종사하는 여객선 및 국제항해에 종사하는 총부수 500톤이상의 화물선·탱커에는 선박구역의 지점으로서 화재제어도를 비거지고, 이를 선내의 적정한 장소에 항구적인 방법으로 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="653 125 812 475" data-label="List-Group">
<ul>
<li>②제1항의 규정에 의한 화재제어도에는 다음 각호의 사항을 명시하여야 한다.</li>
<li>1. 제어장치</li>
<li>2. A급구획으로 제한된 장소</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="485 880 510 895" data-label="Page-Footer"><p>72</p></div>