관        보
              제14948호                                    2001.11.10. (토요일)
               등에의해일그러짐, 주름등이발생하기어려        실시하거나비파괴시험및기묀시험을실시하여새
               운염화비닐계의시트또는열의씁향을받기
                                           거나변형되지아니하여야한다. 이경우수압시험
               어려운재료로만든스페이스네트(space net)
                                           은감지관을설치한후에실시하여야한다.
               등을삽입하면서만들것. 다만, 성형시트를붙
                                           ②감지층에눀하여0.2kg/㎠의 공기압을 가하여
               이는방법으로피복하는경우에는그러하지아         10분동안유지하씀을때압력강하가없어야한다.
               니하다.                       제4조 (운반 및 설치) 강제강화플라스틱제 이중벽탱
              라. 강화플라스틱등에함유된유리섬유등은균등하      크를운반또는설치하는경우에유의하여야할사
               게분포하여표면에노출되지아니하도록할것         항은다음각호와같다.
              마. 강화플라스틱등은감지층의기묀성을확보하
                                           1. 운반 또는 이동하는 경우에 있어서 강화프라스
               도록피복할것
                                             틱등이손상되지아니하도록할것
              바. 탱크에 운반용고리등을 설치하는 경우에 있
                                           2. 탱크의 외면이 접촉하는 기초눀, 고정밴드등의
               어서는감지층이없는부분에설치할것              부분에는완충재(두께10㎜정도의고무제시트
              사. 강화플라스틱등에 뒤틀림·부풀음·균열·        등)를끼워넣어접촉면을보호할것
               손상·구멍·기포및이물질의혼입등의결 3. 탱크를기초눀에올리고고정밴드등으로고정한
               함이없도록할것
                                             다음감지층을0.2kg/㎠의가압상태로10분이상
            2. 탱크본체의외면에서감지층이있도록강화플라
                                             유지하여압력강하가없는것을확인할것
              스틱등을피복하는부분에는방청도장을하고그
                                           4. 탱크를 지면 밑에 매설하는 경우에 있어서 돌덩
              이외의부분에는강화플라스틱등이묀착하도록
                                             어리, 유해한 유기물등을 함유하지 않은 모래를
              할것                             사용하고, 강화플라스틱등의피복에손상을주지
            3. 누설된 위험물을 감지할 수 있는 설비(이하“누     아니하도록작업을할것
              설감지설비”라한다)를다음각목의기준에적합        5. 탱크를 매설한 사람은 매설종료후에 당해 탱크
              하게설치할것
                                             의감지층을0.2kg/㎠ 정도로 가압 또는 감압한
              가. 누설감지설비는탱크본체의손상등에의하여
                                             다음10분이상유지하여압력강하또는압력상
               감지층에위험물이누설되거나강화플라스틱
                                             승이없는것을확인할것. 다만, 당해탱크의감
               등의손상등에의하여지하수가감지층에침투
                                             지층을감압한상태에서운반한경우에는감압상
               하는현상을감지하기위하여감지층에접속하           태가유지되어있는것을확인하는것으로갈음
               는누유검사관(이하“감지관”이라 한다)에 설       할수있다. 
               치된센서및당해센서가작동한경우에경보 6. 탱크설치과정표를기록하고보관할것
               를발생하는장치로구성되도록할것             7. 기타 탱크 제조자가 제공하는 설치지침눀로 작
              나. 경보표시장치는관계인이상시쉽게감시하고
                                             업을할것
               이상사태를인지할수있는위치에설치할것
                                          제5조 (표시사항) ①탱크외면에는 다음 각호의 사항
              다. 감지층에 누설된 위험물등을 감지하기 위한    을지워지지아니하도록표시하여야한다.
               센서는액체플로트센서또는액면계로하고,         1. 제조업체명, 제조년월및제조번호
               감지관내로누설된위험물등의수위가3㎝이         2. 탱크의용량·규격및최눀시험압력
               상이거나누설량이1ℓ이상인경우에감지할         3. 형식번호, 탱크안전성능시험 실시자 등 기타 필
               수있는성능이있을것
                                             요한사항
              라. 누설감지설비는센서가누설된위험물등을감
                                           ②탱크운반시주의사항·적재방법·보관방법·설
               지한경우에경보를발하는것으로하되, 당해        치방법및주의사항등을기재한지침서를만들어
               경보신호가쉽게정지될수없는구조로할것          쉽게뜯겨지지아니하고빗물등에손상되지아니
           제3조 (성능시험) ①탱크본체에 눀하여 수압시험을     하도록탱크외면에부착하여야한다.
                                         17