yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
2.2.2.2 고가수조에는수위계·배수관·급수관·오버플로우관및맨홀을설치할것
2.2.3 압력수조를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.3.1 압력수조의압력은다음의식(2.2.3.1)에따라산출한수치이상유지되도록할것
P = p₁ + p₂ + p₃
… (2.2.3.1)
여기에서
P: 필요한압력(㎫)
p₁: 물분무헤드의설계압력(㎫)
p₂: 배관의마찰손실수두압(㎫)
p₃: 낙차의환산수두압(㎫)
2.2.3.2 압력수조에는수위계·급수관·배수관·급기관·맨홀·압력계·안전장치및압력저하방지를위한자
동식공기압축기를설치할것
2.2.4 가압수조를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.4.1 가압수조의압력은2.2.1.2에따른단위면적당방수량을20분이상유지되도록할것
2.2.4.2 가압수조및가압원은「건축법시행령」제46조에따른방화구획된장소에설치할것
2.2.4.3 가압수조를이용한가압송수장치는소방청장이정하여고시한「가압수조식가압송수장치의
성능인증및제품검사의기술기준」에적합한것으로설치할것
2.3 배관등
2.3.1 배관과배관이음쇠는다음의어느하나에해당하는것또는동등이상의강도·내식성및내열
성등을국내·외공인기관으로부터인정받은것을사용해야하고, 배관용스테인리스강관(KS D 357
6)의이음을용접으로할경우에는텅스텐불활성가스아크용접(Tungsten Inertgas Arc Welding)
방식에따른다. 다만, 2.3에서정하지않은사항은「건설기술진흥법」제44조제1항의규정에따른"
건설기준"에따른다.
2.3.1.1 배관내사용압력이1.2 ㎫미만일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 배관용탄소강관(KS D 3507)
(2) 이음매없는구리및구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의배관에한한다.
(3) 배관용스테인리스강관(KS D 3576) 또는일반배관용스테인리스강관(KS D 3595)
(4) 덕타일주철관(KS D 4311)
2.3.1.2 배관내사용압력이1.2 ㎫이상일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 압력배관용탄소강관(KS D 3562)
(2) 배관용아크용접탄소강강관(KS D 3583)
2.3.2 2.3.1에도불구하고다음의어느하나에해당하는장소에는소방청장이정하여고시한「소방용
합성수지배관의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한소방용합성수지배관으로설치할수
있다.
2.3.2.1 배관을지하에매설하는경우
2.3.2.2 다른부분과내화구조로구획된덕트또는피트의내부에설치하는경우
2.3.2.3 천장(상층이있는경우에는상층바닥의하단을포함한다. 이하같다)과반자를불연재료또는
준불연재료로설치하고소화배관내부에항상소화수가채워진상태로설치하는경우
2.3.3 급수배관은전용으로해야한다. 다만, 물분무소화설비의기동장치의조작과동시에다른설비
의용도에사용하는배관의송수를차단할수있거나, 물분무소화설비의성능에지장이없는경우에
는다른설비와겸용할수있다.
2.3.4 펌프의흡입측배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.4.1 공기고임이생기지않는구조로하고여과장치를설치할것
2.3.4.2 수조가펌프보다낮게설치된경우에는각펌프(충압펌프를포함한다)마다수조로부터별도로
설치할것
2.3.5 연결송수관설비의배관과겸용할경우의주배관은구경100 ㎜이상, 방수구로연결되는배관
의구경은65 ㎜이상의것으로해야한다.
2.3.6 펌프의성능시험배관은다음의기준에적합하도록설치해야한다. 다만, 공인된방법에의한별
도의성능을제시할경우에는그렇지않으며그성능을별도의기준에따라확인해야한다.
2.3.6.1 성능시험배관은펌프의토출측에설치된개폐밸브이전에서분기하여직선으로설치하고, 유
량측정장치를기준으로전단직관부에는개폐밸브를후단직관부에는유량조절밸브를설치할것. 이
경우개폐밸브와유량측정장치사이의직관부거리및유량측정장치와유량조절밸브사이의직관부
거리는해당유량측정장치제조사의설치사양에따르고, 성능시험배관의호칭지름은유량측정장치의
호칭지름에따른다.
2.3.6.2 유량측정장치는펌프의정격토출량의175 % 이상까지측정할수있는성능이있을것
2.3.7 가압송수장치의체절운전시수온의상승을방지하기위하여체크밸브와펌프사이에서분기한
구경20 ㎜이상의배관에체절압력이하에서개방되는릴리프밸브를설치해야한다.
2.3.8 배관은동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치해야한다. 다만, 보온재를사용
할경우에는난연재료성능이상의것으로해야한다.
2.3.9 급수배관에설치되어급수를차단할수있는개폐밸브는개폐표시형으로해야한다. 이경우
펌프의흡입측배관에는버터플라이밸브외의개폐표시형밸브를설치해야한다.
2.3.10 2.3.9에따른개폐밸브에는그밸브의개폐상태를감시제어반에서확인할수있도록급수개폐
밸브작동표시스위치를다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.10.1 급수개폐밸브가잠길경우탬퍼스위치의동작으로인하여감시제어반또는수신기에표시되
어야하며경보음을발할것
2.3.10.2 탬퍼스위치는감시제어반또는수신기에서동작의유무확인과동작시험, 도통시험을할수
있을것
2.3.10.3 급수개폐밸브의작동표시스위치에사용되는전기배선은내화전선또는내열전선으로설치
할것
2.3.11 배관은다른설비의배관과쉽게구분이될수있는위치에설치하거나, 그배관표면또는배
관보온재표면의색상은「한국산업표준(배관계의식별표시, KS A 0503)」또는적색으로식별이
가능하도록소방용설비의배관임을표시해야한다.
2.3.12 확관형분기배관을사용할경우에는소방청장이정하여고시한「분기배관의성능인증및제
품검사의기술기준」에적합한것으로설치해야한다.
2.4 송수구
2.4.1 물분무소화설비에는소방차로부터그설비에송수할수있는송수구를다음의기준에따라설
치해야한다.
2.4.1.1 송수구는화재층으로부터지면으로떨어지는유리창등이송수및그밖의소화작업에지장
을주지않는장소에설치할것. 이경우가연성가스의저장·취급시설에설치하는송수구는그방호
대상물로부터20 m 이상의거리를두거나, 방호대상물에면하는부분이높이1.5 m 이상폭2.5 m
이상의철근콘크리트벽으로가려진장소에설치해야한다.
2.4.1.2 송수구로부터물분무소화설비의주배관에이르는연결배관에개폐밸브를설치한때에는그
개폐상태를쉽게확인및조작할수있는옥외또는기계실등의장소에설치할것
2.4.1.3 송수구는구경65 ㎜의쌍구형으로할것
2.4.1.4 송수구에는그가까운곳의보기쉬운곳에송수압력범위를표시한표지를할것
2.4.1.5 송수구는하나의층의바닥면적이3,000 ㎡를넘을때마다1개이상(5개를넘을경우에는5개
로한다)을설치할것
2.4.1.6 지면으로부터높이가0.5 m 이상1 m 이하의위치에설치할것
2.4.1.7 송수구의부근에는자동배수밸브(또는직경5 ㎜의배수공) 및체크밸브를설치할것. 이경
우자동배수밸브는배관안의물이잘빠질수있는위치에설치하되, 배수로인하여다른물건이나
장소에피해를주지않아야한다.
2.4.1.8 송수구에는이물질을막기위한마개를씌울것
2.5 기동장치
2.5.1 물분무소화설비의수동식기동장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.1.1 직접조작또는원격조작에따라각각의가압송수장치및수동식개방밸브또는가압송수장치
및자동개방밸브를개방할수있도록설치할것
2.5.1.2 기동장치의가까운곳의보기쉬운곳에"기동장치"라고표시한표지를할것
2.5.2 자동식기동장치는화재감지기의작동또는폐쇄형스프링클러헤드의개방과연동하여경보를발
하고, 가압송수장치및자동개방밸브를기동할수있는것으로해야한다. 다만, 자동화재탐지설비의
수신기가설치되어있고, 수신기가설치되어있는장소에상시사람이근무하고있으며, 화재시물
분무소화설비를즉시작동시킬수있는경우에는그렇지않다.
2.6 제어밸브등
2.6.1 물분무소화설비의제어밸브는방수구역마다다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.1.1 제어밸브는바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의위치에설치할것
2.6.1.2 제어밸브의가까운곳의보기쉬운곳에"제어밸브"라고표시한표지를할것
2.6.2 자동개방밸브및수동식개방밸브는다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.2.1 자동개방밸브의기동조작부및수동식개방밸브는화재시용이하게접근할수있는곳의바닥
으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의위치에설치할것
2.6.2.2 자동개방밸브및수동식개방밸브의2차측배관부분에는해당방수구역외에밸브의작동을
시험할수있는장치를설치할것. 다만, 방수구역에서직접방수시험을할수있는경우에는그렇지
않다.
2.7 물분무헤드
2.7.1 물분무헤드는표준방사량으로해당방호대상물의화재를유효하게소화하는데필요한수를적
정한위치에설치해야한다.
2.7.2 고압의전기기기가있는장소는전기의절연을위하여전기기기와물분무헤드사이에다음표
2.7.2에따른거리를두어야한다.
표2.7.2 전기기기와물분무헤드사이의거리
전압(㎸)
거리(㎝)
66 이하
70 이상
66 초과77 이하
80 이상
77초과110 이하
110 이상
110초과154 이하
150 이상
154 초과181 이하
180 이상
181 초과220 이하
210 이상
220 초과275 이하
260 이상
2.8 배수설비
2.8.1 물분무소화설비를설치하는차고또는주차장에는다음의기준에따라배수설비를해야한다.
2.8.1.1 차량이주차하는장소의적당한곳에높이10 ㎝이상의경계턱으로배수구를설치할것
2.8.1.2 배수구에는새어나온기름을모아소화할수있도록길이40 m 이하마다집수관·소화핏트
등기름분리장치를설치할것
2.8.1.3 차량이주차하는바닥은배수구를향하여100분의2 이상의기울기를유지할것
2.8.1.4 배수설비는가압송수장치의최대송수능력의수량을유효하게배수할수있는크기및기울기
로할것
2.9 전원
2.9.1 물분무소화설비에는그특정소방대상물의수전방식에따라다음의기준에따른상용전원회로의
배선을설치해야한다. 다만, 가압수조방식으로서모든기능이20분이상유효하게지속될수있는
경우에는그렇지않다.
2.9.1.1 저압수전인경우에는인입개폐기의직후에서분기하여전용배선으로해야하며, 전용의전선
관에보호되도록할것
2.9.1.2 특별고압수전또는고압수전일경우에는전력용변압기2차측의주차단기1차측에서분기
하여전용배선으로하되, 상용전원의상시공급에지장이없을경우에는주차단기2차측에서분기하
여전용배선으로할것. 다만, 가압송수장치의정격입력전압이수전전압과같은경우에는2.9.1.1의기
준에따른다.
2.9.2 물분무소화설비에는자가발전설비, 축전지설비(내연기관에따른펌프를설치한경우에는내연기
관의기동및제어용축전지를말한다. 이하같다) 또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었
다가필요한때전기를공급하는장치. 이하같다)에따른비상전원을다음의기준에따라설치해야
한다. 다만, 2 이상의변전소(「전기사업법」제67조및「전기설비기술기준」제3조제1항제2호에따
른변전소를말한다. 이하같다)에서전력을동시에공급받을수있거나하나의변전소로부터전력의
공급이중단되는때에는자동으로다른변전소로부터전원을공급받을수있도록상용전원을설치한
경우와가압수조방식에는비상전원을설치하지않을수있다.
2.9.2.1 점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.9.2.2 물분무소화설비를유효하게20분이상작동할수있어야할것
2.9.2.3 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전력을공급받을
수있도록할것
2.9.2.4 비상전원(내연기관의기동및제어용축전기를제외한다)의설치장소는다른장소와방화구획
할것. 이경우그장소에는비상전원의공급에필요한기구나설비외의것(열병합발전설비에필요
한기구나설비는제외한다)을두어서는안된다.
2.9.2.5 비상전원을실내에설치하는때에는그실내에비상조명등을설치할것
2.10 제어반
2.10.1 물분무소화설비에는제어반을설치하되, 감시제어반과동력제어반으로구분하여설치해야한
다. 다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는감시제어반과동력제어반으로구분하여설치하지
않을수있다.
2.10.1.1 다음의어느하나에해당하지않는특정소방대상물에설치되는경우
2.10.1.1.1 지하층을제외한층수가7층이상으로서연면적이2,000 ㎡이상인것
2.10.1.1.2 2.10.1.1.1에해당하지않는특정소방대상물로서지하층의바닥면적의합계가3,000 ㎡이상
인것
2.10.1.2 내연기관에따른가압송수장치를사용하는경우
2.10.1.3 고가수조에따른가압송수장치를사용하는경우
2.10.1.4 가압수조에따른가압송수장치를사용하는경우
2.10.2 감시제어반의기능은다음의기준에적합해야한다. 다만, 2.10.1의단서에따른각기준의어
느하나에해당하는경우에는2.10.2.3와2.10.2.5를적용하지않는다.
2.10.2.1 각펌프의작동여부를확인할수있는표시등및음향경보기능이있어야할것
2.10.2.2 각펌프를자동및수동으로작동시키거나중단시킬수있어야할것
2.10.2.3 비상전원을설치한경우에는상용전원및비상전원의공급여부를확인할수있어야할것
2.10.2.4 수조또는물올림수조가저수위로될때표시등및음향으로경보할것
2.10.2.5 다음의각확인회로마다도통시험및작동시험을할수있도록할것
(1) 기동용수압개폐장치의압력스위치회로
(2) 수조또는물올림수조의저수위감시회로
2.10.2.6 예비전원이확보되고예비전원의적합여부를시험할수있어야할것
2.10.3 감시제어반은다음의기준에따라설치해야한다.
2.10.3.1 화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.10.3.2 감시제어반은물분무소화설비의전용으로할것. 다만, 물분무소화설비의제어에지장이없
는경우에는다른설비와겸용할수있다.
2.10.3.3 감시제어반은다음의기준에따른전용실안에설치할것. 다만, 2.10.1의단서에따른각기
준의어느하나에해당하는경우와공장, 발전소등에서설비를집중제어·운전할목적으로설치하는
중앙제어실내에감시제어반을설치하는경우에는그렇지않다.
2.10.3.3.1 다른부분과방화구획을할것. 이경우전용실의벽에는기계실또는전기실등의감시를
위하여두께7 ㎜이상의망입유리(두께16.3 ㎜이상의접합유리또는두께28 ㎜이상의복층유리
를포함한다)로된4 ㎡미만의붙박이창을설치할수있다.
2.10.3.3.2 피난층또는지하1층에설치할것. 다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는지상2
층에설치하거나지하1층외의지하층에설치할수있다.
(1) 「건축법시행령」제35조에따라특별피난계단이설치되고그계단(부속실을포함한다) 출입구
로부터보행거리5 m 이내에전용실의출입구가있는경우
(2) 아파트의관리동(관리동이없는경우에는경비실)에설치하는경우
2.10.3.3.3 비상조명등및급·배기설비를설치할것
2.10.3.3.4 「무선통신보조설비의화재안전기술기준(NFTC 505)」2.2.3에따라유효하게통신이가능
할것(영별표4의제5호마목에따른무선통신보조설비가설치된특정소방대상물에한한다)
2.10.3.3.5 바닥면적은감시제어반의설치에필요한면적외에화재시소방대원이그감시제어반의
조작에필요한최소면적이상으로할것
2.10.3.4 2.10.3.3에따른전용실에는특정소방대상물의기계·기구또는시설등의제어및감시설비
외의것을두지않을것
2.10.4 동력제어반은다음의기준에따라설치해야한다.
2.10.4.1 앞면은적색으로하고"물분무소화설비용동력제어반"이라고표시한표지를설치할것
2.10.4.2 외함은두께1.5 ㎜이상의강판또는이와동등이상의강도및내열성능이있는것으로할
것
2.10.4.3 그밖의동력제어반의설치에관하여는2.10.3.1 및2.10.3.2의기준을준용할것
2.11 배선등
2.11.1 물분무소화설비의배선은「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기준」에서정한것
외에다음의기준에따라설치해야한다.
2.11.1.1 비상전원을설치한경우에는비상전원으로부터동력제어반및가압송수장치에이르는전원
회로의배선은내화배선으로할것. 다만, 자가발전설비와동력제어반이동일한실에설치된경우에
는자가발전기로부터그제어반에이르는전원회로의배선은그렇지않다.
2.11.1.2 상용전원으로부터동력제어반에이르는배선, 그밖의물분무소화설비의감시·조작또는표
시등회로의배선은내화배선또는내열배선으로할것. 다만, 감시제어반또는동력제어반안의감시·
조작또는표시등회로의배선은그렇지않다.
2.11.2 2.11.1에따른내화배선및내열배선에사용되는전선의종류및설치방법은「옥내소화전설비
의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1) 및표2.7.2(2)의기준에따른다.
2.11.3 소화설비의과전류차단기및개폐기에는"물분무소화설비용과전류차단기또는개폐기)"라고
표시한표지를해야한다.
2.11.4 소화설비용전기배선의양단및접속단자에는다음의기준에따라표지해야한다.
2.11.4.1 단자에는"물분무소화설비단자"라고표시한표지를부착할것
2.11.4.2 소화설비용전기배선의양단에는다른배선과식별이용이하도록표시할것
2.12 물분무헤드의설치제외
2.12.1 다음의장소에는물분무헤드를설치하지않을수있다.
2.12.1.1 물에심하게반응하는물질또는물과반응하여위험한물질을생성하는물질을저장또는
취급하는장소
2.12.1.2 고온의물질및증류범위가넓어끓어넘치는위험이있는물질을저장또는취급하는장소
2.12.1.3 운전시에표면의온도가260 ℃이상으로되는등직접분무를하는경우그부분에손상을
입힐우려가있는기계장치등이있는장소
2.13 수원및가압송수장치의펌프등의겸용
2.13.1 물분무소화설비의수원을옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용
스프링클러설비·포소화설비및옥외소화전설비의수원을겸용하여설치하는경우의저수량은각소화
설비에필요한저수량을합한양이상이되도록해야한다. 다만, 이들소화설비중고정식소화설비
(펌프·배관과소화수또는소화약제를최종방출하는방출구가고정된설비를말한다. 이하같다)가
둘이상설치되어있고, 그소화설비가설치된부분이방화벽과방화문으로구획되어있는경우에는
각고정식소화설비에필요한저수량중최대의것이상으로할수있다.
2.13.2 물분무소화설비의가압송수장치로사용하는펌프를옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프
링클러설비·화재조기진압용스프링클러설비·포소화설비및옥외소화전설비의가압송수장치와겸용하
여설치하는경우의펌프의토출량은각소화설비에해당하는토출량을합한양이상이되도록해야
한다. 다만, 이들소화설비중고정식소화설비가둘이상설치되어있고, 그소화설비가설치된부분
이방화벽과방화문으로구획되어있으며각소화설비에지장이없는경우에는펌프의토출량중최
대의것이상으로할수있다.
2.13.3
옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용스프링클러설비·물분무소
화설비·포소화설비및옥외소화전설비의가압송수장치에있어서각토출측배관과일반급수용의가압
송수장치의토출측배관을상호연결하여화재시사용할수있다. 이경우연결배관에는개폐표시
형밸브를설치해야하며, 각소화설비의성능에지장이없도록해야한다.
2.13.4 물분무소화설비의송수구를옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압
용스프링클러설비·포소화설비·연결송수관설비또는연결살수설비의송수구와겸용으로설치하는경
우에는스프링클러설비의송수구의설치기준에따르되각각의소화설비의기능에지장이없도록해
야한다.
◉소방청공고제2022-214호
　「미분무소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 104A)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
미분무소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 104A) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0581)
붙임  미분무소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 104A) 제정 전문 1부.  끝.
미분무소화설비의화재안전기술기준(NFTC 104A)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제1호바
목에따른물분무등소화설비중미분무소화설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라물분무등소화설비인미분무소화설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「미분무소화설비의화재안전성능
기준(NFPC 104A)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할미분무소화설비의배관배선등의공
사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서이
기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「미분무소화설비의화재안전기준(NFSC 104A)」에적합하게설치
및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "미분무소화설비"란가압된물이헤드통과후미세한입자로분무됨으로써소화성능을가지
는설비로서, 소화력을증가시키기위해강화액등을첨가할수있다.
1.7.1.2 "미분무"란물만을사용하여소화하는방식으로최소설계압력에서헤드로부터방출되는물입
자중99 %의누적체적분포가400 ㎛이하로분무되고A, B, C급화재에적응성을갖는것을말한
다.
1.7.1.3 "미분무헤드"란하나이상의오리피스를가지고미분무소화설비에사용되는헤드를말한다.
1.7.1.4 "개방형미분무헤드"란감열체없이방수구가항상열려져있는헤드를말한다.
1.7.1.5 "폐쇄형미분무헤드"란정상상태에서방수구를막고있는감열체가일정온도에서자동적으로
파괴·용융또는이탈됨으로써방수구가개방되는헤드를말한다.
1.7.1.6 "저압미분무소화설비"란최고사용압력이1.2 ㎫이하인미분무소화설비를말한다.
1.7.1.7 "중압미분무소화설비"란사용압력이1.2 ㎫을초과하고3.5 ㎫이하인미분무소화설비를말한
다.
1.7.1.8 "고압미분무소화설비"란최저사용압력이3.5 ㎫을초과하는미분무소화설비를말한다.
1.7.1.9 "폐쇄형미분무소화설비"란배관내에항상물또는공기등이가압되어있다가화재로인한
열로폐쇄형미분무헤드가개방되면서소화수를방출하는방식의미분무소화설비를말한다.
1.7.1.10 "개방형미분무소화설비"란화재감지기의신호를받아가압송수장치를동작시켜미분무수를
방출하는방식의미분무소화설비를말한다.
1.7.1.11 "유수검지장치(패들형을포함한다)"란유수현상을자동적으로검지하여신호또는경보를발
하는장치를말한다.
1.7.1.12 "전역방출방식"이란고정식미분무소화설비에배관및헤드를고정설치하여구획된방호구
역전체에소화수를방출하는설비를말한다.
1.7.1.13 "국소방출방식"이란고정식미분무소화설비에배관및헤드를설치하여직접화점에소화수
를방출하는설비로서화재발생부분에집중적으로소화수를방출하도록설치하는방식을말한다.
1.7.1.14 "호스릴방식"이란소화수또는소화약제저장용기등에연결된호스릴을이용하여사람이
직접화점에소화수또는소화약제를방출하는방식을말한다.
1.7.1.15 "교차회로방식"이란하나의방호구역내에2 이상의화재감지기회로를설치하고인접한2
이상의화재감지기에화재가감지되어작동되는때에소화설비가작동하는방식을말한다.
1.7.1.16 "가압수조"란가압원인압축공기또는불연성기체의압력으로소화용수를가압하여그압
력으로급수하는수조를말한다.
1.7.1.17 "개폐표시형밸브"란밸브의개폐여부를외부에서식별이가능한밸브를말한다.
1.7.1.18 "연소할우려가있는개구부"란각방화구획을관통하는컨베이어·에스컬레이터또는이와
유사한시설의주위로서방화구획을할수없는부분을말한다.
1.7.1.19 "설계도서"란점화원, 연료의특성과형태등에따라서건축물에서발생할수있는화재의
유형이고려되어작성된것을말한다.
1.7.1.20 "호스릴"이란원형의소방호스를원형의수납장치에감아정리한것을말한다.
2. 기술기준
2.1 설계도서작성
2.1.1 미분무소화설비의성능을확인하기위하여하나의발화원을가정한설계도서는다음의기준및
그림2.1.1을고려하여작성되어야하며, 설계도서는일반설계도서와특별설계도서로구분한다.
(1) 점화원의형태
(2) 초기점화되는연료유형
(3) 화재위치
(4) 문과창문의초기상태(열림, 닫힘) 및시간에따른변화상태
(5) 공기조화설비, 자연형(문, 창문) 및기계형여부
(6) 시공유형과내장재유형
1. 공통사항
설계도서는건축물에서발생가능한상황을선정하되, 건축물의특성에따라제2호의설계도서유형중가목의일반설계도
서와나목부터사목까지의특별설계도서중1개이상을작성한다.
2. 설계도서유형
가. 일반설계도서
1) 건물용도, 사용자중심의일반적인화재를가상한다.
2) 설계도서에는다음사항이필수적으로명확히설명되어야한다.
가) 건물사용자특성
나) 사용자의수와장소
다) 실크기
라) 가구와실내내용물
마) 연소가능한물질들과그특성및발화원
바) 환기조건
사) 최초발화물과발화물의위치
3) 설계자가필요한경우기타설계도서에필요한사항을추가할수있다.
나. 특별설계도서1
1) 내부문들이개방되어있는상황에서피난로에화재가발생하여급격한화재연소가이루어지는상황을가상한다.
2) 화재시가능한피난방법의수에중심을두고작성한다.
그림2.1.1 설계도서작성기준
2.1.2 일반설계도서는유사한특정소방대상물의화재사례등을이용하여작성하고, 특별설계도서는
일반설계도서에서발화장소등을변경하여위험도를높게만들어작성해야한다.
2.1.3 2.1.1 및2.1.2에도불구하고검증된기준에서정하고있는것을사용할경우에는적합한도서로
인정할수있다.
2.2 설계도서의검증
2.2.1 소방관서에허가동의를받기전에법제46조제1항에따라성능시험기관으로지정받은기관에서
그성능을검증받아야한다.
2.2.2 설계도서의변경이필요한경우2.2.1에의해재검증을받아야한다.
2.3 수원
2.3.1 미분무소화설비에사용되는소화용수는「먹는물관리법」제5조에적합하고, 저수조등에충수
할경우필터또는스트레이너를통해야하며, 사용되는물에는입자·용해고체또는염분이없어야
다. 특별설계도서2
1) 사람이상주하지않는실에서화재가발생하지만, 잠재적으로많은재실자에게위험이되는상황을가상한다.
2) 건축물내의재실자가없는곳에서화재가발생하여많은재실자가있는공간으로연소확대되는상황에중심을두고
작성한다.
라. 특별설계도서3
1) 많은사람이있는실에인접한벽이나덕트공간등에서화재가발생한상황을가상한다.
2) 화재감지기가없는곳이나자동으로작동하는소화설비가없는장소에서화재가발생하여많은재실자가있는곳으로
의연소확대가가능한상황에중심을두고작성한다.
마. 특별설계도서4
1) 많은거주자가있는아주인접한장소중소방시설의작동범위에들어가지않는장소에서아주천천히성장하는화재
를가상한다.
2) 작은화재에서시작하지만큰대형화재를일으킬수있는화재에중심을두고작성한다.
바. 특별설계도서5
1) 건축물의일반적인사용특성과관련, 화재하중이가장큰장소에서발생한아주심각한화재를가상한다.
2) 재실자가있는공간에서급격하게연소확대되는화재를중심으로작성한다.
사. 특별설계도서6
1) 외부에서발생하여본건물로화재가확대되는경우를가상한다.
2) 본건물에서떨어진장소에서화재가발생하여본건물로화재가확대되거나피난로를막거나거주가불가능한조건
을만드는화재에중심을두고작성한다.
한다.
2.3.2 배관의연결부(용접부제외) 또는주배관의유입측에는필터또는스트레이너를설치해야하고,
사용되는스트레이너에는청소구가있어야하며, 검사·유지관리및보수시에배치위치를변경하지
않아야한다. 다만, 노즐이막힐우려가없는경우에는설치하지않을수있다.
2.3.3 사용되는필터또는스트레이너의메쉬는헤드오리피스지름의80 % 이하가되어야한다.
2.3.4 수원의양은다음의식(2.3.4)를이용하여계산한양이상으로해야한다.
Q = N × D × T × S + V … (2.3.4)
여기에서
Q: 수원의양(㎥)
N: 방호구역(방수구역) 내헤드의개수
D: 설계유량(㎥/min)
T: 설계방수시간(min)
S: 안전율(1.2 이상)
V: 배관의총체적(㎥)
2.3.5 첨가제의양은설계방수시간내에충분히사용될수있는양이상으로산정한다. 이경우첨가
제가소화약제인경우소방청장이정하여고시한「소화약제의형식승인및제품검사의기술기준」
에적합한것으로사용해야한다.
2.4 수조
2.4.1 수조의재료는냉간압연스테인리스강판및강대(KS D 3698)의STS304 또는이와동등이
상의강도·내식성·내열성이있는것으로해야한다.
2.4.2 수조를용접할경우용접찌꺼기등이남아있지아니해야하며, 부식의우려가없는용접방식
으로해야한다.
2.4.3 미분무소화설비용수조는다음의기준에따라설치해야한다.
2.4.3.1 전용수조로하고, 점검에편리한곳에설치할것
2.4.3.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.4.3.3 수조의외측에수위계를설치할것. 다만, 구조상불가피한경우에는수조의맨홀등을통하
여수조안의물의양을쉽게확인할수있도록해야한다.
2.4.3.4 수조의상단이바닥보다높은때에는수조의외측에고정식사다리를설치할것
2.4.3.5 수조가실내에설치된때에는그실내에조명설비를설치할것
2.4.3.6 수조의밑부분에는청소용배수밸브또는배수관을설치할것
2.4.3.7 수조외측의보기쉬운곳에"미분무소화설비용수조"라고표시한표지를할것
2.4.3.8 소화설비용펌프의흡수배관또는소화설비의수직배관과수조의접속부분에는"미분무소화
설비용배관"이라고표시한표지를할것. 다만, 수조와가까운장소에소화설비용펌프가설치되고
해당펌프에2.4.3.7에따른표지를설치한때에는그렇지않다.
2.5 가압송수장치
2.5.1 전동기또는내연기관에따른펌프를이용하는가압송수장치는다음의기준에따라설치해야
한다.
2.5.1.1 쉽게접근할수있고점검하기에충분한공간이있는장소로서화재및침수등의재해로인
한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.5.1.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.5.1.3 펌프는전용으로할것
2.5.1.4 펌프의토출측에는압력계를체크밸브이전에펌프토출측플랜지에서가까운곳에설치할
것
2.5.1.5 펌프의성능은체절운전시정격토출압력의140 %를초과하지않고, 정격토출량의150 %로
운전시정격토출압력의65 % 이상이되어야하며, 펌프의성능을시험할수있는성능시험배관을
설치할것
2.5.1.6 가압송수장치의송수량은최저설계압력에서설계유량(L/min) 이상의방수성능을가진기준개
수의모든헤드로부터의방수량을충족시킬수있는양이상의것으로할것
2.5.1.7 내연기관을사용하는경우에는제어반에따라내연기관의자동기동및수동기동이가능하고,
상시충전되어있는축전지설비를갖출것
2.5.1.8 가압송수장치에는“미분무펌프”라고표시한표지를할것
2.5.1.9 가압송수장치가기동이된경우에는자동으로정지되지아니하도록할것
2.5.1.10 가압송수장치는부식등으로인한펌프의고착을방지할수있도록다음의각기준에적합
한것으로할것. 다만, 충압펌프는제외한다.
2.5.1.10.1 임펠러는청동또는스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.5.1.10.2 펌프축은스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.5.2 압력수조를이용하는가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.2.1 압력수조는배관용스테인리스강관(KS D 3676) 또는이와동등이상의강도·내식성, 내열성
을갖는재료를사용할것
2.5.2.2 용접한압력수조를사용할경우용접찌꺼기등이남아있지않아야하며, 부식의우려가없는
용접방식으로해야한다.
2.5.2.3 쉽게접근할수있고점검하기에충분한공간이있는장소로서화재및침수등의재해로인
한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.5.2.4 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.5.2.5 압력수조는전용으로할것
2.5.2.6 압력수조에는수위계·급수관·배수관·급기관·맨홀·압력계·안전장치및압력저하방지를위한자
동식공기압축기를설치할것
2.5.2.7 압력수조의토출측에는사용압력의1.5배범위를초과하는압력계를설치해야한다.
2.5.2.8 작동장치의구조및기능은다음의기준에적합해야한다.
2.5.2.8.1 화재감지기의신호에의하여자동적으로밸브를개방하고소화수를배관으로송출할것
2.5.2.8.2 수동으로작동할수있게하는장치를설치할경우에는부주의로인한작동을방지하기위
한보호장치를강구할것
2.5.3 가압수조를이용하는가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.3.1 가압수조의압력은설계방수량및방수압이설계방수시간이상유지되도록할것
2.5.3.2 가압수조및가압원은「건축법시행령」제46조에따른방화구획된장소에설치할것
2.5.3.3 가압수조를이용한가압송수장치는소방청장이정하여고시한「가압수조식가압송수장치의
성능인증및제품검사의기술기준」에적합한것으로설치할것
2.5.3.4 가압수조는전용으로설치할것
2.6 폐쇄형미분무소화설비의방호구역
2.6.1 폐쇄형미분무헤드를사용하는설비의방호구역(미분무소화설비의소화범위에포함된영역을
말한다. 이하같다)은다음의기준에적합해야한다.
2.6.1.1 하나의방호구역의바닥면적은펌프용량, 배관의구경등을수리학적으로계산한결과헤드의
방수압및방수량이방호구역범위내에서소화목적을달성할수있도록산정해야한다.
2.6.1.2 하나의방호구역은2개층에미치지않을것
2.7 개방형미분무소화설비의방수구역
2.7.1 개방형미분무소화설비의방수구역은다음의기준에적합해야한다.
2.7.1.1 하나의방수구역은2개층에미치지않을것
2.7.1.2 하나의방수구역을담당하는헤드의개수는최대설계개수이하로할것. 다만, 2 이상의방
수구역으로나눌경우에는하나의방수구역을담당하는헤드의개수는최대설계개수의2분의1 이
상으로할것
2.7.1.3 터널, 지하가등에설치할경우동시에방수되어야하는방수구역은화재가발생된방수구역
및접한방수구역으로할것
2.8 배관등
2.8.1 설비에사용되는구성요소는STS304 이상의재료를사용해야한다.
2.8.2 배관은배관용스테인리스강관(KS D 3576)이나이와동등이상의강도·내식성및내열성을
가진것으로해야하고, 용접할경우용접찌꺼기등이남아있지아니해야하며, 부식의우려가없는
용접방식으로해야한다.
2.8.3 급수배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.8.3.1 전용으로할것
2.8.3.2 급수배관에설치되어급수를차단할수있는개폐밸브는개폐표시형으로할것. 이경우펌프
의흡입측배관에는버터플라이밸브외의개폐표시형밸브를설치해야한다.
2.8.4 펌프의성능시험배관은다음의기준에적합하도록설치해야한다. 다만, 공인된방법에의한별
도의성능을제시할경우에는그렇지않으며그성능을별도의기준에따라확인해야한다.
2.8.4.1 성능시험배관은펌프의토출측에설치된개폐밸브이전에서분기하여직선으로설치하고, 유
량측정장치를기준으로전단직관부에는개폐밸브를후단직관부에는유량조절밸브를설치할것. 이
경우개폐밸브와유량측정장치사이의직관부거리및유량측정장치와유량조절밸브사이의직관부
거리는해당유량측정장치제조사의설치사양에따르고, 성능시험배관의호칭지름은유량측정장치의
호칭지름에따른다.
2.8.4.2 유량측정장치는펌프의정격토출량의175 % 이상측정할수있는성능이있을것
2.8.4.3 가압송수장치의체절운전시수온의상승을방지하기위하여체크밸브와펌프사이에서분기
한구경20 ㎜이상의배관에체절압력이하에서개방되는릴리프밸브를설치할것
2.8.5 배관은동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치해야한다. 다만, 보온재를사용
할경우에는난연재료성능이상의것으로해야한다.
2.8.6 교차배관의위치·청소구및가지배관의헤드설치는다음의기준에따른다.
2.8.6.1 교차배관은가지배관과수평으로설치하거나또는가지배관밑에설치할것
2.8.6.2 청소구는교차배관끝에개폐밸브를설치하고, 호스접결이가능한나사식또는고정배수배관
식으로할것. 이경우나사식의개폐밸브는나사보호용의캡으로마감할것
2.8.7 미분무소화설비에는동장치를시험할수있는시험장치를다음의기준에따라설치해야한다.
다만, 개방형헤드를설치하는경우에는그렇지않다.
2.8.7.1 가압송수장치에서가장먼가지배관의끝으로부터연결하여설치할것
2.8.7.2 시험장치배관의구경은가압장치에서가장먼가지배관의구경과동일한구경으로하고, 그
끝에개방형헤드를설치할것. 이경우개방형헤드는동일형태의오리피스만으로설치할수있다.
2.8.7.3 시험배관의끝에는물받이통및배수관을설치하여시험중방사된물이바닥에흘러내리지
아니하도록할것. 다만, 목욕실·화장실또는그밖의곳으로서배수처리가쉬운장소에시험배관을
설치한경우에는그렇지않다.
2.8.8 배관에설치되는행거는다음의기준에따라설치해야한다.
2.8.8.1 가지배관에는헤드의설치지점사이마다교차배관에는가지배관과가지배관사이마다1개이
상의행거를설치할것
2.8.8.2 2.8.8.1의수평주행배관에는4.5 m 이내마다1개이상설치할것
2.8.9 수직배수배관의구경은50 ㎜이상으로해야한다. 다만, 수직배관의구경이50 ㎜미만인경우
에는수직배관과동일한구경으로할수있다.
2.8.10 주차장의미분무소화설비는습식외의방식으로해야한다. 다만, 주차장이벽등으로차단되
어있고출입구가자동으로열리고닫히는구조인것으로서다음의어느하나에해당하는경우에는
그렇지않다.
2.8.10.1 동절기에상시난방이되는곳이거나그밖에동결의염려가없는곳
2.8.10.2 미분무소화설비의동결을방지할수있는구조또는장치가된것
2.8.11 2.8.3.2에따른개폐밸브에는그밸브의개폐상태를감시제어반에서확인할수있도록급수개
폐밸브작동표시스위치를다음의기준에따라설치해야한다.
2.8.11.1 급수개폐밸브가잠길경우탬퍼스위치의동작으로인하여감시제어반또는수신기에표시되
어야하며경보음을발할것
2.8.11.2 탬퍼스위치는감시제어반또는수신기에서동작의유무확인과동작시험, 도통시험을할수
있을것
2.8.11.3 급수개폐밸브의작동표시스위치에사용되는전기배선은내화전선또는내열전선으로설치
할것
2.8.12 미분무설비배관의배수를위한기울기는다음의기준에따른다.
2.8.12.1 폐쇄형미분무소화설비의배관을수평으로할것. 다만, 배관의구조상소화수가남아있는
곳에는배수밸브를설치해야한다.
2.8.12.2 개방형미분무소화설비에는헤드를향하여상향으로수평주행배관의기울기를500분의1 이
상, 가지배관의기울기를250분의1 이상으로할것. 다만, 배관의구조상기울기를줄수없는경우
에는배수를원활하게할수있도록배수밸브를설치해야한다.
2.8.13 배관은다른설비의배관과쉽게구분이될수있는위치에설치하거나, 그배관표면또는배
관보온재표면의색상은「한국산업표준(배관계의식별표시, KS A 0503)」또는적색으로식별이
가능하도록소방용설비의배관임을표시해야한다.
2.8.14 호스릴방식의설치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.8.14.1 차고또는주차장외의장소에설치하되방호대상물의각부분으로부터하나의호스접결구
까지의수평거리가25 m 이하가되도록할것
2.8.14.2 소화약제저장용기의개방밸브는호스의설치장소에서수동으로개폐할수있는것으로할
것
2.8.14.3 소화약제저장용기의가장가까운곳의보기쉬운곳에표시등을설치하고, “호스릴미분무
소화설비”라고표시한표지를할것
2.8.14.4 그밖의사항은「옥내소화전설비의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.4(함및방수구등)에
적합할것
2.9 음향장치및기동장치
2.9.1 미분무소화설비의음향장치및기동장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.9.1.1 폐쇄형미분무헤드가개방되면화재신호를발신하고그에따라음향장치가경보되도록할것
2.9.1.2 개방형미분무소화설비는화재감지기의감지에따라음향장치가경보되도록할것. 이경우
화재감지기회로를교차회로방식으로하는때에는하나의화재감지기회로가화재를감지하는때에
도음향장치가경보되도록해야한다.
2.9.1.3 음향장치는방호구역또는방수구역마다설치하되그구역의각부분으로부터하나의음향장
치까지의수평거리는25 m 이하가되도록할것
2.9.1.4 음향장치는경종또는사이렌(전자식사이렌을포함한다)으로하되, 주위의소음및다른용
도의경보와구별이가능한음색으로할것. 이경우경종또는사이렌은자동화재탐지설비·비상벨설
비또는자동식사이렌설비의음향장치와겸용할수있다.
2.9.1.5 주음향장치는수신기의내부또는그직근에설치할것
2.9.1.6 층수가5층(지하층을제외한다) 이상의소방대상물또는그부분에있어서는2층이상의층에
서발화한때에는발화층및그직상층에한하여, 1층에서발화한때에는발화층과그직상층및지
하층에한하여, 지하층에서발화한때에는발화층·그직상층및기타의지하층에한하여경보를발할
수있도록할것
2.9.1.7 음향장치는다음의기준에따른구조및성능의것으로할것
2.9.1.7.1 정격전압의80 % 전압에서음향을발할수있는것으로할것
2.9.1.7.2 음향의크기는부착된음향장치의중심으로부터1 m 떨어진위치에서90 ㏈이상이되는
것으로할것
2.9.1.8 화재감지기회로에는다음의기준에따른발신기를설치할것. 다만, 자동화재탐지설비의발
신기가설치된경우에는그렇지않다.
2.9.1.8.1 조작이쉬운장소에설치하고, 스위치는바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의높이에설
치할것
2.9.1.8.2 소방대상물의층마다설치하되, 당해소방대상물의각부분으로부터하나의발신기까지의
수평거리가25 m 이하가되도록할것. 다만, 복도또는별도로구획된실로서보행거리가40 m 이
상일경우에는추가로설치해야한다.
2.9.1.8.3 발신기의위치를표시하는표시등은함의상부에설치하되, 그불빛은부착면으로부터15°
이상의범위안에서부착지점으로부터10 m 이내의어느곳에서도쉽게식별할수있는적색등으로
할것
2.10 헤드
2.10.1 미분무헤드는소방대상물의천장·반자·천장과반자사이·덕트·선반기타이와유사한부분에
설계자의의도에적합하도록설치해야한다.
2.10.2 하나의헤드까지의수평거리산정은설계자가제시해야한다.
2.10.3 미분무소화설비에사용되는헤드는조기반응형헤드를설치해야한다.
2.10.4 폐쇄형미분무헤드는그설치장소의평상시최고주위온도에따라다음식(2.10.4)에따른표
시온도의것으로설치해야한다.
Ta = 0.9Tm - 27.3 … (2.10.4)
여기에서
Ta: 최고주위온도(℃)
Tm: 헤드의표시온도(℃)
2.10.5 미분무헤드는배관, 행거등으로부터살수가방해되지아니하도록설치해야한다.
2.10.6 미분무헤드는설계도면과동일하게설치해야한다.
2.10.7 미분무헤드는‘한국소방산업기술원’ 또는법제46조제1항의규정에따라성능시험기관으로지
정받은기관에서검증받아야한다.
2.11 전원
2.11.1 미분무소화설비의전원은「스프링클러설비의화재안전기술기준(NFPC 103)」2.9(전원)를준
용한다.
2.12 제어반
2.12.1 미분무소화설비에는제어반을설치하되, 감시제어반과동력제어반으로구분하여설치해야한
다. 다만, 가압수조에따른가압송수장치를사용하는미분무소화설비의경우와별도의시방서를제시
할경우에는그렇지않을수있다.
2.12.2 감시제어반의기능은다음의기준에적합해야한다.
2.12.2.1 각펌프의작동여부를확인할수있는표시등및음향경보기능이있어야할것
2.12.2.2 각펌프를자동및수동으로작동시키거나중단시킬수있어야할것
2.12.2.3 비상전원을설치한경우에는상용전원및비상전원의공급여부를확인할수있어야할것
2.12.2.4 수조가저수위로될때표시등및음향으로경보할것
2.12.2.5 예비전원이확보되고예비전원의적합여부를시험할수있어야할것
2.12.3 감시제어반은다음의기준에따라설치해야한다.
2.12.3.1 화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.12.3.2 감시제어반은미분무소화설비의전용으로할것
2.12.3.3 감시제어반은다음의기준에따른전용실안에설치할것
2.12.3.3.1 다른부분과방화구획을할것. 이경우전용실의벽에는기계실또는전기실등의감시를
위하여두께7 ㎜이상의망입유리(두께16.3 ㎜이상의접합유리또는두께28 ㎜이상의복층유리
를포함한다)로된4 ㎡미만의붙박이창을설치할수있다.
2.12.3.3.2 피난층또는지하1층에설치할것
2.12.3.3.4 「무선통신보조설비의화재안전기술기준(NFTC 505)」2.2.3에따라유효하게통신이가능
할것(영별표5의제5호마목에따른무선통신보조설비가설치된특정소방대상물에한한다)
2.12.3.3.5 바닥면적은감시제어반의설치에필요한면적외에화재시소방대원이그감시제어반의
조작에필요한최소면적이상으로할것
2.12.3.4 2.12.3.3에따른전용실에는특정소방대상물의기계·기구또는시설등의제어및감시설비
외의것을두지않을것
2.12.3.5 다음의각확인회로마다도통시험및작동시험을할수있도록할것
(1) 수조의저수위감시회로
(2) 개방형미분무소화설비의화재감지기회로
(3) 2.8.11에따른개폐밸브의폐쇄상태확인회로
(4) 그밖의이와비슷한회로
2.12.3.6 감시제어반과자동화재탐지설비의수신기를별도의장소에설치하는경우에는이들상호간
연동하여화재발생및2.12.2.1, 2.12.2.3 및2.12.2.4의기능을확인할수있도록할것
2.12.4 동력제어반은다음의기준에따라설치해야한다.
2.12.4.1 앞면은적색으로하고"미분무소화설비용동력제어반"이라고표시한표지를설치할것
2.12.4.2 외함은두께1.5 ㎜이상의강판또는이와동등이상의강도및내열성능이있는것으로할
것
2.12.4.3 그밖의동력제어반의설치에관하여는2.12.3.1 및2.12.3.2의기준을준용할것
2.12.5 자가발전설비제어반은「스프링클러설비의화재안전기술기준(NFTC 103)」2.10(제어반)을
준용한다.
2.13 배선등
2.13.1 미분무소화설비의배선은「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기준」에서정한것
외에다음의기준에따라설치해야한다.
2.13.1.1 비상전원을설치한경우에는비상전원으로부터동력제어반및가압송수장치에이르는전원
회로의배선은내화배선으로할것. 다만, 자가발전설비와동력제어반이동일한실에설치된경우에
는자가발전기로부터그제어반에이르는전원회로의배선은그렇지않다.
2.13.1.2 상용전원으로부터동력제어반에이르는배선, 그밖의미분무소화설비의감시·조작또는표
시등회로의배선은내화배선또는내열배선으로할것. 다만, 감시제어반또는동력제어반안의감시·
조작또는표시등회로의배선은그렇지않다.
2.13.2 2.13.1에따른내화배선및내열배선에사용되는전선의종류및설치방법은「옥내소화전설비
의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1) 또는표2.7.2(2)의기준에따른다.
2.13.3 소화설비의과전류차단기및개폐기에는"미분무소화설비용과전류차단기또는개폐기"라고
표시한표지를해야한다.
2.13.4 소화설비용전기배선의양단및접속단자에는다음의기준에따라표지해야한다.
2.13.4.1 단자에는"미분무소화설비단자"라고표시한표지를부착할것
2.13.4.2 소화설비용전기배선의양단에는다른배선과식별이용이하도록표시할것
2.14 청소·시험·유지및관리등
2.14.1 미분무소화설비의청소·유지및관리등은건축물의모든부분(건축설비를포함한다)을완성
한시점부터최소연1회이상실시하여그성능등을확인해야한다.
2.14.2 미분무소화설비의배관등의청소는배관의수리계산시설계된최대방출량으로방출하여배
관내이물질이제거될수있는충분한시간동안실시해야한다.
2.14.3 미분무소화설비의성능시험은2.5에서정한기준에따라실시한다.
◉소방청공고제2022-217호
　「할론소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 107)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
할론소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 107) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0581)
붙임  할론소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 107) 제정 전문 1부.  끝.
할론소화설비의화재안전기술기준(NFTC 107)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제1호바
목에따른물분무등소화설비중할론소화설비는의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라물분무등소화설비인할론소화설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「할론소화설비의화재안전성능기
준(NFPC 107)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할할론소화설비의배관배선등의공사
가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서이
기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「할론소화설비의화재안전기준(NFSC 107)」에적합하게설치및
관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "전역방출방식"이란소화약제공급장치에배관및분사헤드등을설치하여밀폐방호구역전
체에소화약제를방출하는설비를말한다.
1.7.1.2 "국소방출방식"이란소화약제공급장치에배관및분사헤드를등을설치하여직접화점에소
화약제를방출하는방식을말한다.
1.7.1.3 "호스릴방식"이란소화수또는소화약제저장용기등에연결된호스릴을이용하여사람이직
접화점에소화수또는소화약제를방출하는방식을말한다.
1.7.1.4 "충전비"란소화약제저장용기의내부용적과소화약제의중량과의비(용적/중량)를말한다.
1.7.1.5 "교차회로방식"이란하나의방호구역내에2 이상의화재감지기회로를설치하고인접한2 이
상의화재감지기가화재를감지하는때에소화설비가작동하는방식을말한다.
1.7.1.6 "방화문"이란「건축법시행령」제64조의규정에따른60분+ 방화문, 60분방화문또는30분
방화문을말한다.
1.7.1.7 "방호구역"란소화설비의소화범위내에포함된영역을말한다.
1.7.1.8 "별도독립방식"이란소화약제저장용기와배관을방호구역별로독립적으로설치하는방식을
말한다.
1.7.1.9 "선택밸브"란2 이상의방호구역또는방호대상물이있어소화수또는소화약제를해당하는
방호구역또는방호대상물에선택적으로방출되도록제어하는밸브를말한다.
1.7.1.10 "집합관"이란개별소화약제(가압용가스포함) 저장용기의방출관이연결되어있는관을말
한다.
1.7.1.11 "호스릴"이란원형의소방호스를원형의수납장치에감아정리한것을말한다.
2. 기술기준
2.1 소화약제의저장용기등
2.1.1 할론소화약제의저장용기는다음의기준에적합한장소에설치해야한다.
2.1.1.1 방호구역외의장소에설치할것. 다만, 방호구역내에설치할경우에는피난및조작이용이
하도록피난구부근에설치해야한다.
2.1.1.2 온도가40 ℃이하이고, 온도변화가작은곳에설치할것
2.1.1.3 직사광선및빗물이침투할우려가없는곳에설치할것
2.1.1.4 방화문으로방화구획된실에설치할것
2.1.1.5 용기의설치장소에는해당용기가설치된곳임을표시하는표지를할것
2.1.1.6 용기간의간격은점검에지장이없도록3 ㎝이상의간격을유지할것
2.1.1.7 저장용기와집합관을연결하는연결배관에는체크밸브를설치할것. 다만, 저장용기가하나의
방호구역만을담당하는경우에는그렇지않다.
2.1.2 할론소화약제의저장용기는다음의기준에적합해야한다.
2.1.2.1 축압식저장용기의압력은온도20 ℃에서할론1211을저장하는것은1.1 ㎫또는2.5 ㎫, 할
론1301을저장하는것은2.5 ㎫또는4.2 ㎫이되도록질소가스로축압할것
2.1.2.2 저장용기의충전비는할론2402를저장하는것중가압식저장용기는0.51 이상0.67 미만, 축
압식저장용기는0.67 이상2.75 이하, 할론1211은0.7 이상1.4 이하, 할론1301은0.9 이상1.6 이하
로할것
2.1.2.3 동일집합관에접속되는저장용기의소화약제충전량은동일충전비의것으로할것
2.1.3 가압용가스용기는질소가스가충전된것으로하고, 그압력은21 ℃에서2.5 ㎫또는4.2 ㎫이
되도록해야한다.
2.1.4 할론소화약제저장용기의개방밸브는전기식·가스압력식또는기계식에따라자동으로개방되
고수동으로도개방되는것으로서안전장치가부착된것으로해야한다.
2.1.5 가압식저장용기에는2.0 ㎫이하의압력으로조정할수있는압력조정장치를설치해야한다.
2.1.6 하나의방호구역을담당하는소화약제저장용기의소화약제량의체적합계보다그소화약제방
출시방출경로가되는배관(집합관을포함한다)의내용적의비율이1.5배이상일경우에는해당방
호구역에대한설비는별도독립방식으로해야한다.
2.2 소화약제
2.2.1 할론소화약제의저장량은다음의기준에따라야한다. 이경우동일한특정소방대상물또는그
부분에2 이상의방호구역또는방호대상물이있는경우에는각방호구역또는방호대상물에대하여
다음각기준에따라산출한저장량중최대의것으로할수있다.