조달관보
               제14856호                                      2001. 7. 21. (토요일)
               1. 기본사양참조                         -LAMP TEST & BUZZER STOP SWITCH
                                                   1SET
             3-2 발전기운전반
                                                 -DC 12V 또는 24V 밧데리 자동충전기 1
               3-2-1 기능(자동형)
                                                   SET
                발전기세트를자동및수동운전하는데에필요
                                                 -자동전압조정기(A.V.R) 1SET
                로 하는 제어장치와 발전기 보호용 차단기
                                                 -자동/수동절환스위치1EA
                (ACB)를 내장하고 있어야 한다. 상용전원의
                                                 -ACB OPEN/CLOSE P/B & LAMP 2EA
                정전과 동시에 발전기세트가 자동기동, 전압
                                                 -ACB AUTO/MANU CS 1SET
                확립후ACB가투입되고수전반의ATS가자
                                                 -밧데리충전용D.C전압/전류계2EA
                동절체후부하측에발전전원을공급토록한
                                                 -BUZZER 1EA
                다. 또한 상용전원이복귀되면수전반의ATS
                                                 -과전류계전기3EA
                는즉시상용전원으로절체되고ACB TRIP후
                                                 -과전압계전기1EA
                일정기간무부하운전후자동정지되며, 다음
                                                 -부족전압계전기1EA
                기능을갖추고있어야한다.
                                                 -PTT,CTT 2EA
                또한BATTERY AUTO-CHARGER를 내장
                                                 -CT 3EA
                또는별치식으로밧데리충·방전을자동제어
                                                3-2-3 전선인입, 인출:운전반하부HOLE 이용
                하여야한다.
                                               3-3 발전기시동반
                -자동, 수동운전선택기능
                                                엔진GOVERNOR 옆에취부되어, 발전기운전반
                -상용전원정전유무확인기능
                                                에관계없이수동으로엔진을시동, 정지시킬수
                -엔진시동및비상정지기능
                                                있으며, 다음 GAUGE들을 통하여 엔진의 운전
                -정격전압확립기능
                                                상태를점검할수있어야한다.
                -부하변동에따른자동전압조정기능
                                                -엔진회전계(TACHO METER) 1SET
                -엔진, 발전기보호기능및이상경보기능
                                                -윤활유압력계1SET
                -상용전원복귀시운전정지기능
                                                -윤활유온도계1SET
                -밧데리자동충전기능
                                                -냉각수온도계1SET
               3-2-2 발전기운전반주요구성품
                                                -D.C 전압계1SET
                -색 상:MAKER STANDARD
                                                -비상정지스위치1SET
                -외 함:MAKER STANDARD 1SET
                                                -FUSE 1SET
                -계 기:광각도CLASS 1.5(전압계, 전류계,
                                                -엔진시동/정지스위치1SET
                 전력계, 역율계, 주파수계) 5 EA(단, 주파수
                                                -전원램프1SET
                 계는1.0급, 역율계는5.0급임)
                                             4. 발전기세트 특성(ENGINE-GENERATOR SET
                -운전시간기록계1 EA
                                               CHARACTERISTIC)
                -AS, VS 2 EA
                                               4-1 온도상승(TEMPERATURE RISE) 
                -차단기1 SET
                                                발전기각부위의온도상승허용치는연속전부
                -이상표시(보호장치) LAMP 1SET
                                                하운전시다음과같으며, 주위온도는섭씨40℃
                -엔진시동및정지SWITCH 1SET
                                                이하이어야한다. 단 온도상승허용치는 실제 온
                -회로복귀RESET SWITCH 1 EA
                                                도에서주위온도를뺀수치임.
                                            12