11. 에너지사용계획(변경)
 가. 전력수요 예측(변경)
                         규 모       단위부하      전력부하        수용율        수요부하
        구 분               (㎡)      (VA/㎡)     (kVA)       (%)       (kVA)        비고
             계               -           -      67,113          -      34,824
         산업시설용지       390,555            -      54,677          -     27,339
           첨단산업       271,995         140       38,079         50     19,040
           복합용지       118,560         140       16,598         50       8,299
         지원시설용지        16,844         135         2,274        60       1,364
         상업시설용지        56,128         180       10,103         60       6,062
기정
         공공시설용지              -           -           59         -          59
          도로·주차장       40,302         1.25           50       100          50
             공원          5,034        0.25            1       100           1
           교통신호등          79개    100VA/개              8       100           8
       변압기설비용량(kVA)                      34,824 ÷ 1.3(부등률) = 26,788
        최대전력부하(kW)                      26,788kVA × 0.9(역률) = 24,109
             계               -           -      67,052          -      34,789
         산업시설용지      390,219.5           -      54,631          -      27,315
            첨단산업     271,791.6        140       38,051         50      19,025
            복합용지     118,427.9        140        16,580        50       8,290
         지원시설용지       16,845.2        135         2,274        60       1,364
         상업시설용지       56,068.8        180       10,092         60       6,055
변경
         공공시설용지              -           -           55         -          55
          도로·주차장      40,408.4        1.25           51       100          51
             공원        5,024.2        0.25            1       100           1
           교통신호등          25개    100VA/개              3       100           3
       변압기설비용량(kVA)                      34,789 ÷ 1.3(부등률) = 26,761
        최대전력부하(kW)                      26,761kVA × 0.9(역률) = 24,085
주) 1. ｢에너지사용계획 협의업무 운영규정｣, 2015. 6, 에너지관리공단
   2. ｢업무용 건물의 전력소비특성을 고려한 수용율 기준｣, 2005. 8, 사)한국조명·전기설비학회
   3. 도로 및 주차장, 공원은 부지면적 기준임

 나. 열수요 예측(변경)

                                    연간 열수요량(Gcal/년)                최대열 부하(Gcal/h)
                       난방면적
        구 분
                        (㎡)
                                  난방        급탕        계       난방        급탕          계

              계         379,147   19,187     4,286   23,473     26.99     2.56      29.55

         산업시설용지         328,066   14,660     3,680   18,340     22.83     2.30      25.13

           첨단산업         228,476   10,210     2,563   12,773     15.90     1.60      17.50
 기정
           복합용지          99,590    4,450     1,117    5,567      6.93     0.70          7.63

         지원시설용지          11,791    1,045      140     1,185      0.96     0.06          1.02

         상업시설용지          39,290    3,482      466     3,948      3.20     0.20          3.40

              계         378,824   19,170     4,283   23,453     26.97     2.56      29.53

         산업시설용지         327,784   14,647     3,677   18,324     22.81     2.30      25.11

           첨단산업         228,305   10,202     2,561   12,763     15.89     1.60      17.49
 변경
           복합용지          99,479    4,445     1,116    5,561      6.92     0.70          7.62

         지원시설용지          11,792    1,045      140     1,185      0.96     0.06          1.02

         상업시설용지          39,248    3,478      466     3,944      3.20     0.20          3.40