조달관보
               제14838호                                      2001. 6. 29. (금요일)
               ○소둔공정:용접후잔류응력을제거하기위하           1)구성품
                여600-650℃로 완전 소둔한후 서서히 공냉
                                               (1)초소형보일러본체1식
                한다.
                                               (2)연소장치(버너, 송풍기) 1식
               ○수압시험:16 Kg/㎠ 수압으로 30 분이상 가
                                               (3)급수펌프(2눀) 1식
                하여누설이없어야하고변형이있어서는안             (4)전자동제어장치1식
                된다.                            (5)전자동연수장치및재생장치1식
               ○설치검사:관계기관에사용검사는에너지이용           (6)약품주입펌프1식
                합리화법에따른다.                      (7)안전장치1식
               ○시운전:수요기관의입회검사에의한다.
                                               (8)자동연속블로우장치1식
             10)하자보수 보증:사용자의 고의적 사고 또는 천
                                               (9)수량계1눀
               재지변에의한사고를제외하고는보일러의제
                                               (10)부속품1식
               조, 설치 하자에 눀하여는 공인시험기관의 설치      2)제 원
               검사완료일로부터24개월간 품질을 보증하여야           용 량 최고사용압력            수압시험
                                             순번 (Kg/hr)  (kg/㎠) 효 율(%) (kg/㎠)
               하며하자보수지연으로인한안전사고에눀하여
                                              1   1,000   10    90%이상    16
               모든책임을진다.
                                              2   1,500   10    90%이상    16
             11)표  시:보일러에는다음과같이표시사항을
                                              3   2,000   10    90%이상    16
               부착하여야한다.
                                              4   2,500   10    90%이상    16
               ○형 식
                                              5   3,000   10    90%이상    16
               ○사용전압
                                              6   3,500   10    90%이상    16
               ○호 칭
                                              7   4,000   10    90%이상    16
               ○연료소비량
                                              8   4,500   10    90%이상    16
               ○정격출력
                                              3)세부제작시방
               ○제조일자
                                               (1)본 체
               ○최고사용압력
                                                 ○동 체:보일러제작용강판(KSB 6233기
               ○제조번호
                                                  준)을 자동절단기로정확히절단, 면취후유
               ○전열면적
                                                  압프레스 및 자동굽힘롤러(BENDING
               ○제조자상호
                                                  ROLLER)를 이용 진원이 되도록 가공하여
             12)전 원
                                                  접속부는용접시공후잔류응력을제거하기
               ○전원설비:기존배전반에보일러까지의배선
                                                  위한소둔공정을거쳐야한다.
                은전선관을사용하여정상적으로가동, 운전
                                                 ○연관및관판:보일러용강관(STBH340동
                할수있도록사용자가시공하여야한다.
                                                  등이상)재질을사용하며, 절단면은확관기로
               ○사용전원:삼상220/380V, 4선식
                                                  확관후관판과용접결합하며용접부는소정
             13)기타사항
                                                  의수압시험에견딜수있도록제작하여야한
               ○계약자는수요기관에보일러의조립도, 기초
                                                  다. 
                도, 전기회로도 등을 감독관에게 제출하여야
                                                 ○보온및케이싱:동체의외부는보온재로충
                한다.
                                                  진, 보온하고 외관은 0.5t 강판으로 마감하
               ○제작및시운전은본시방서에따르며시방서
                                                  여야한다.
                에명기되지않은사항은감독기관과협의하여
                                               (2)연소장치:버너 및 착화설비는 그 성능이 우
                한다. 
                                                 수하고완전연소되어야하며자동착화가확실
            2. 기술사항
                                           18