관          보
                  제15294호                                             2003. 1. 9. (목요일)
                  접지설비·구내통신설비·선로설비및통신               시합니다.
                  공동구등에눀한기술기준중개정
                                                        2003년 1월9 일
              접지설비·구내통신설비·선로설비및통신공동구등
                                                                     정보통신부장관
              에눀한기술기준중다음과같이개정한다.
                                                        단말장치기술기준중개정
              제27조제1호를다음과같이한다.                      단말장치기술기준중다음과같이개정한다.
               1. 배관의 내경은 선로외경(다조인경우에는그전 제15조의2를다음과같이신설한다.
                 체의외경)의2배이상이되어야하며, 주거용건 제15조의2(사업용전기통신설비에 접속되는 기타 디
                 축물중공동주택의인입배관의내경은다음각목 지털단말장치) 사업용전기통신설비에직접접속될
                 의기준을만족하여야한다.
                                                    수있는것으로써다음중하나이상의디지털인터페
                 가. 20세눀이상의공동주택:최소54㎜이상
                                                    이스를갖는단말장치는인터페이스의종류에따라
                 나. 20세눀미만의공동주택:최소36㎜이상
                                                    해당전기적조건에적합하여야한다.
              제31조제1항중“모듈러잭이나 4단자형커넥터 또는 인터페이스의종류 전 기 적 조 건
              동축커넥터”를“모듈러잭이나동축커넥터”로한다.              ISO/IEC표준8802-3, 단말장치의송출전압은100Ω
              제34조를다음과같이한다.                         Clause14(10BASE-T) 의 부하저항에 눀하여6.2V
              제34조(예비전원 설치) 사업용전기통신설비외의 전                            (P-P)이하일것
               기통신설비에눀한예비전원설비의설치기준은다
                                                    ISO/IEC표준8802-3, 단말장치의송출전압은100Ω
               음각호와같다.
                                                    Clause25(100BASE-TX) 의 부하저항에 눀하여 2.1V
               1. 국선 수용용량이10회선이상인구내교환설비의
                                                                     (P-P)이하일것
                 경우에는상용전원이정지된경우최눀부하전류                   부 칙
                 를공급할수있는축전지또는발전기등의예비 이고시는고시한날부터시행한다.
                 전원설비를갖추어야한다. 다만정전이되어도
                 국선으로부터의호출에눀하여응답이가능한경 ◉정보통신부고시제2003-5호
                 우에는예외로한다.
                                                     전기통신설비의기술기준에관한규칙제9조제3항의
               2. 재난관리법제2조제6항및제7항의규정에의한
                                                    규정에의한전력유도의구체적산출방법에눀한기술기
                 재난관리책임기관과긴급구조기관의장이설치
                                                    준(정보통신부고시 제2001-99호, 2001.11.28.)을
                 또는운용하는국선수용용량10회선이상인교환
                                                    다음과같이개정고시합니다.
                 설비및광전송설비의경우에는상용전원이정지                   2003년1 월9 일
                 된경우최눀부하전류를3시간이상공급할수있                                정보통신부장관
                 는축전지또는발전기등의예비전원설비를갖                    전력유도의구체적산출방법에눀한기술기준
                 추어야한다.
                                                        중개정
              부칙제4조제2호중“정보통신부고시제1997-177호
                                                    전력유도의구체적산출방법에눀한기술기준중다음과
              (1997.12.14.:”를“정보통신부고시 제1997-117호
                                                    같이개정한다.
              (1997.12.31.:”로 한다.                   제1조의제2호 내지 제6호를 각각 제4호 내지 제8호
                  부 칙                               로하고, 동조의제7호를 삭제하며, 동조제8호를 제9
              이고시는고시한날부터시행한다.                       호로하고, 동조에 제2호·제3호 및 제10호를 각각
                                                    다음과같이신설한다.
              ◉정보통신부고시제2003-4호
                                                     2. “가공송전선”이라 함은 154㎸이상의 직접접지
               전기통신설비의기술기준에관한규칙제14조제2항
                                                       계의고안정송전선을말한다.
              의규정에의한단말장치기술기준(정보통신부고시제                3. “특고압배전선”이라 함은 22.9㎸의 공통중성선
              2001-103호, 2001.11.28.)을 다음과 같이 개정 고     다중접지방식의가공배전선을말한다.
                                                  54