yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
평가 기준
분야                                              평가 점수
     항목     세부 항목
                          1점          2점          3점          4점        5점

                        흡연 장소,     금연 장소 규     금연 장소에
                                                           금연 장소가
                        금연 장소의     정하였으나 적     서 흡연 확인
           흡연 등 관리                                         아닌 장소에     이상 없음
                        미정 및 관     극적 관리 부     (담배꽁초 등
                                                           서 흡연 확인
                         리 부재         재         다수 발견)


                                                           기타 발화원
                        기타 발화원
           소량 인화성                  기타 발화원      기타 발화원      이 될 만한      이상 없음
                        관리 상 심
           물질 등 기타                 관리 상 위험     관리 상 경미     물질 다수 존    (기타 발화원
                        각한 위험성
           발화원 관리                   이 존재       한 위험 존재     재(위험은 없      없음)
                          존재
                                                              음)


                        용접 등 작     용접 작업 시
           용접, 용단 등     업 시 허가     허가 절차 및
           화기 작업 시      절차, 감독     안전조치는 하      감독 미비       교육 미비     이상 없음
           안전 조치 등      및 안전조치     였으나, 감독
                          불량       및 교육 미비


                                               샌드위치 패
                        가연성 샌드
            가연성물질                              널, 우레탄폼,    기타 가연물
                        위치 패널,     가연성 샌드위
     가연물     관리상태                              드라이비트       질 일부 보관,
                        우레탄 폼,      치패널 일부                            이상 없음
      관리    (화재하중                              미설치나 기      일부 위험성
                        드라이비트         사용
              관리)                              타 가연물질         존재
                         등 사용
                                                다수 보관


                                                           법적 방염 대
                         법적 방염     법적 방염 대     방염물품의
                                                           상은 아니나
                        대상에 대다     상에 일부 비      일부 손상,
     방염    방염물품 사용                                         위험장소에      이상 없음
                        수 비 방염     방염 물품 사     표시 확인 불
                                                           비 방염물품
                        물품 사용         용           가
                                                             존재
           폐쇄회로텔레       외부침입 및
           비전(CCTV) 등   화재 위험이     폐쇄회로텔레      폐쇄회로텔레
           설치 및 관리상     심각한 장소     비전(CCTV)설   비전(CCTV)설
                                                           기타 화재 위
     기타    태 등 기타 화     에 폐쇄회로     치는 되어 있     치는 되어 있                이상 없음
                                                            험 존재
           재위험 요인 발      텔레비전      으나 관리 안     으나 관리가
           생 및 조치 사     (CCTV) 등      함          미흡
               항          미설치
평가 기준

분야                                            평가 점수
      항목       세부항목
                            1점       2점         3점       4점        5점

                            존재       존재         존재
3) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

                                 평가 기준
분야                                            평가 점수
     항목        세부항목
                            1점           2점     3점       4점       5점

            저장설비, 처리설비
            의 외면으로 부터                                            30미터 이
                          30미터 미만
            보호시설까지 거리                                               상
             (30미터이상)


            가스공급시설과 화
                                                                 8미터 이
            기 취급 장소까지     8미터 미만
                                                                   상
             거리(8미터이상)


            저장설비 처리설비
                          거리 기준 이                                거리기준
            는 그 외면~ 사업
                             내                                    이상
             소경계까지 거리


                                    안전구획       안전구획     안전구획
            고압 가스공급시설     안전구획 밖
                                     밖 설치      내 설치하    내 설치하
            안전구획 내 설치     설치 및 면적
                                    및 면적 2     고 면적 2   고 면적 2   이상 없음
     배치기준   및 면적 기준 적절    2만제곱미터
                                    만제곱미       만제곱미     만제곱미
                 성          이상
                                     터 미만      터 이상     터 미만


가스          안전구역 고압가스
                                                                 30미터이
            공급시설 간의 거     30미터미만
시설                                                                 상
             리(30미터이상)
기준
            가스공급시설 외면
                                                                 20미터이
            ~ 다른 제조소 간    20미터미만
                                                                   상
            거리(20미터이상)
            액화천연가스 저장
            탱크 외면 ~ 20만
                                                                 30미터이
             세제곱미터 이상     30미터미만
                                                                   상
            압축기까지 거리(30
               미터이상)
                                                        안전조업
            안전조업 공지 확
                           미확보                          에 지장     이상 없음
              보 여부
                                                         발생

            내진설계 여부 및               지진에 견               지진에 경
                                               지진에 영
            지진에 안전한 구     내진 미 설계   딜 수 없               미한 영향    이상 없음
                                               향 미침
             조인지 여부                   음                  발생

     기초기준
             탱크 저부 가열               화재 위험      화재 위험
                          화재 위험이                        화재 위험
            방식 (보일러 또는              이 심각한      이 다소
                          심각한 장소                        이 경미하    이상 없음
            전기)에 따른 화재              장소 일부      있는 곳
                           다수 존재                        나 존재
              위험 검토                  존재        일부 존재
평가 기준
분야                                              평가 점수
     항목        세부항목
                              1점           2점     3점       4점      5점
            의 구조, 기능 등
               적절성
            탱크의 색(은색, 백                                   표시 등
                                       명칭 미      탱크 색
            색), 가스 명칭(붉은    미 표시                         벗겨짐, 도   이상 없음
                                        표시       미 표시
                색) 표시                                    장 벗겨짐

                           경계책, 경계표   경계책 미      경계표지    일부 훼손,
            경계표지, 경계책                                             이상 없음
                            지 미설치      설치         미설치     손상 등
     표시기준
                                        배관
                            매설배관 미
                                       가스 명,    최고사용
                           표시, 배관 가                      최고사용
                                      최고사용      압력, 흐름
            배관의 표시 및 색     스 명, 최고사                      압력 미     이상 없음
                                      압력, 흐름     방향 미
                           용압력, 흐름방                       표시
                                       방향 미       표시
                            향 미 표시
                                        표시
평가 기준
분야                                         평가 점수
     항목       세부항목
                           1점       2점       3점       4점       5점

                                           등 방호 불
                                              량

                                            화재폭발
                                           위험은 없    화재폭발
            분진·가연성 가스    화재폭발
                                   화재폭발    으나 전기    위험은 없
            등이 있는 장소의    위험이 심                                이상 없음
                                   위험 우려   저장장치의    으나 방지
              화재방호        각함
                                            방지장치    장치 미흡
                                             불량

                                  누설 및 정             화재폭발
            액화가스 연료연소    누설 및 정            화재폭발
                                  전기로 인              위험은 없
            설비의 누설 방호    전기로 화             위험은 없
                                  한 화재폭              으나 정전    이상 없음
            및 정전기 제거 조   재폭발위험             으나 누설
                                  발위험 우             기 제거 미
                치        이 심각함              있음
                                     려                 흡
                         누설로 인    누설로 인    화재폭발     화재폭발위험
            연료 가스 누설 방   한 화재폭    한 화재폭    위험은 없    없고, 누설은
      발전용                                                     이상 없음
               호 조치      발위험이     발 위험 우   으나 누설    없으나 방호
     화력설비
                          심각함        려      있음      조치가 미흡

                         누설 및 정   누설 및 정             화재폭발
                                            화재폭발
             가스화로 설비의    전기로 화    전기로 인             위험은 없
                                           위험은 없
            누설 방호 및 정전   재폭발 위    한 화재폭             으나 정전     이상 없음
                                           으나 누설
              기 제거 조치    험이 심각    발 위험 우            기 제거 미
                                             있음
                           함         려                 흡
평가 기준

분야                                     평가 점수
     항목      세부항목
                        1점        2점     3점       4점      5점
          컨베이어 등 방화 구         작동 기능
                                       작동은 되    일부 손상,
          획 관통부 스프링클          일부 불량
                        미설치            나 기준 미   변형, 노후   이상 없음
          러 등 설치 여부 및         및 심한
                                          달       등
            조치 적절성             상태


                                       적응성 있
          기타 공정에 필요한          적응성 없    는 소화 설   일부 손상,
          소방시설의 기능의     미설치   는 소화설     비 설치    변형, 노후   이상 없음
             적절성              비 설치      되었으나      등
                                       기능 불량
1점        2점      3점       4점      5점
                 교육훈련 실시 적합
                               비상사태             교육 훈련
교육   소방서, 경찰서        여부                교육 훈련             교육 훈련
                               계획 미             일부 직원             이상 없음
훈련   참여 교육 훈련   (비상사태 별 대비계             미실시               미흡
                                수립               참여
                 획수립과 적합여부)


5) 천연가스인수기지 및 가스공급시설

                                  평가 기준

분야                                              평가 점수
       항목          세부항목
                                1점        2점      3점       4점      5점
                 교육대상, 과정, 시
                  기 등 적절성
교육                                      안전관리    안전관리원    안전점검원
       안전교육     -안전관리책임자, 안    모두 교육                              모두 교육
                                       책임자 교    교육 미 이   교육 미 이
훈련    (전문교육)     전관리원, 안전점검     미 이수                               이수
                                       육 미 이수     수        수
                원(신규6개월, 3년마
                     다)
평가 기준

분야                                              평가 점수
      항목        세부항목
                                   1점             3점             5점


      력벽
      등) 내
                                                            감대책 수립을 통해 효
      화시     건자재)의 두께
구획                                                          과적인 위험관리가 가
      간 적      계산
                                                                 능함
      정성
      평가



             감지기 종류/위치
                                                            정량적 평가를 통해 위
              /등 적정성
                                                            험성이 확인되지 않은
              제연적정성                          위험성이 확인됨, 위험
                              위험성이 확인됨, 위험                   경우. 또는 위험성이
      실내     화재하중 위험성                        경감대책 수립이 마련
                              경감대책 수립이 적용                   확인되었으나, 위험경
      화재        평가                           될 수 있으나 적용을
                                 될 수 없음.                    감대책 수립을 통해 효
             스프링클러설비                          위한 시간이 필요
                                                            과적인 위험관리가 가
              설계적정성
                                                                  능함
              피난적정성

               연료 누출 가능
                지점이 건물과
               30미터 이내에
              존재할 경우, 화
              재위험성평가 필
               요, 고려되어야
3차원              하는 사항들
화재피             -연료누출지점
난시뮬              -연료누출량
                -풀(pool) 크기
레이션                                                         정량적 평가를 통해 위
              -배수로 경사 설
                                                            험성이 확인되지 않은
                     계                       위험성이 확인됨, 위험
                              위험성이 확인됨, 위험                       경우.
      실외       -화염에 노출된                      경감대책 수립이 마련
                              경감대책 수립이 적용                   또는 위험성이 확인되
      화재      벽체가 받는피해                       될 수 있으나 적용을
                                 될 수 없음                     었으나, 위험경감대책
               -벽체의 개구부                       위한 시간이 필요
                                                            수립을 통해 효과적인
               (창문, 문 등) 피
                                                             위험관리가 가능함
                   해 영향
             -건물 내부화재로
                 이어질 경우
              (풀 화재에 의해
              유리창이 깨지거
                나 복사열에 의
              한 건물내부로의
               2차 화재전파가
                이루어질 수 있
                     음)
■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 8]

                화재위험성평가 분야 평가절차(제7조제1항제5호 관련)


 [1단계] 평가 대상 선정
                                                             진단기관등
 1. 평가범위/대상 분류 및 선정 (용도 고려 화재 및 피난안전수준 고려)                    관계인
 2. 관련자료 수집 (건축물 기본 설계도서/건축, 소방, 기타 화재안전 자료)
                             ⇩
 [2단계] 화재 위험요인 도출
 1. 화재위험요인 확인 (현장인터뷰, 화재사례, 논문조사 등)
 2. 건물 및 시설 사용자의 특성 고려                                       진단기관등
 3. 예상되는 화재위험 및 불안전한 상태
 4. 적용된 법규 및 기준 준수 상태 검토
                             ⇩
 [3단계] 목표 설정
                                                             진단기관등
 1. 이해당사자들의 화재안전 목표 설정
                                                              관계인
 2. 용도별 목표 선택 (인명안전, 재산보호, 업무연속성)
                             ⇩
 [4단계] 화재시나리오 설정
 1. 용도특성에 맞는 화재시나리오 선정                                       진단기관등
 2. 화재시나리오 및 인명안전기준 등 설정
                             ⇩
 [5단계] 위험성평가 실시
 1. 평가방법
  가. 수계산
  나. 화재 및 피난 시뮬레이션
 2. 평가실시 : 위험성 평가는 다음과 같으며 수계산 및 화재 및 피난 시뮬레이션 프
    로그램으로 수행
  가. 예방분야 : 플래시오버(flash over), 풀(pool) 화재 화재전파, 방유제 용적 적정성
     평가                                                      진단기관등
  나. 화재감지 : 열, 연기, 교차회로 화재감지기 적정성 평가
  다. 자동소화 : 스프링클러 작동 시점 적정성 평가
  라. 피난대응 : 거주가능시간, 피난용량, 제연용량 적정성 평가
  마. 내화구조 및 구획 : 주요구조물 내화기준 및 내화시간 적정성 평가
  바. 3차원 화재시뮬레이션 : 실내화재 및 실외화재 구분 (용도별 화재위험요인에
     따라 화재시나리오 설정 후 실시)
  ※ 3차원 화재시뮬레이션은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제8조(성능위
    주설계)에 따른 성능위주설계 기준을 적용할 것
                             ⇩
 [6단계] 보고서작성 및 최종평가
 1. 위험도 평가 (체크리스트 점수 평가)
 2. 보고서 작성
 3. 보고서 주요 내용
                                                             진단기관등
  가. 용도특성, 화재하중, 위험성분석, 수용인원
  나. 위험성평가 화재시나리오 및 적용근거기준
  다. 적용된 위험성평가 자료 (수계산, 모델링)
  라. 문제점 및 개선사항 도출
평가 기준

분야                                                   평가 점수
      항목          세부항목
                                   1점       2점         3점       4점       5점



                                          립되어있으      부 미흡하
                                          나 부적합       고 일부    합하나 일    정과 적절
              적합성 및 수행 여부
                                          이 많고 수     수행하지     부 미 수행   한 수행
                                          행하지 않음       않음



                                                              조치는 하
                                  안전관리     안전관리      시정조치
                                                              였으나 조
              안전관리 체계의 적         체계 시정    체계 시정      후 조치 하            적절한 조
       체계                                                     치사항의
등             합성 및 수행 여부         조치 후 미   조치 후 일     였으나 반               치
     (소방부분)                                                   일부 부적
                                   조치     부 미 조치      복 발생
                                                                합


                                          계획은 수
                                                     계획이 일
                                          립되어 있
              철도시설유지관리시                              부 미흡하    계획은 적    적합한 규
                                          으나 부적
              행계획의 적합성 및         계획 미비                고 일부    합하나 일    정과 적절
                                          합이 많고
                수행 여부                                수행하지     부 미 수행   한 수행
                                          수행하지
                                                       않음
                                           않음


               점검의 주기, 내용,
                   조치 적절성
               - 정기점검(시설 관                           정기점검
                   리자가 정함)                           실시 하였    모든 점검
자체                                                                     모든 점검
              - 정밀진단(10년 경       점검 미실     정기점검      으나 정밀    실시하였으
     시설점검                                                              실시 및 조
점검              과 시 등급에 따라         시       미실시       진단 또는    나 조치 미
                                                                        치 완료
                6,5,4년 마다), 성능                       성능평가미      비
                   평가(5년마다)                            실시
              - 긴급점검(긴급 시)
                 에 따른 조치여부



4) 항만시설
                                        평가 기준

분야                                                    평가 점수
      항목           세부항목
                                    1점          2점     3점       4점       5점


               점검 실시 여부, 기간
항만            및 기록 보존의 적절성
시설   정기안전점검
                 -정기:1회/연                             기간 부적     기록
     정밀안전점검                        미실시     조치 불량                       이상 없음
안전            -정밀:1회/6년,1회/10년                          절      미 보관
     긴급안전점검
점검             -긴급 : 관리청 판단
               결과에 대한 조치여부




5) 공동구시설
                                        평가 기준
분야
       항목           세부항목                              평가 점수
평가 기준
분야                                              평가 점수
       항목         세부항목
                                 1점       2점      3점       4점      5점



                진단 및 평가 실시,
                  시기 등 적절성
               -정밀안전진단 : 가스
                공급시설[15년 지난
                 날이 속하는 해 및
                이후 매5년], 액화천
                                                정밀안전
                연가스저장탱크(5년     모두 미실   안전성 평             결과 조치
                                                진단 미실             이상 없음
               지난날의 연도에 1회,      시     가 미실시              미비
                                                  시
                15년 지난날이 속하
                  는 해 및 매5년)
               -안전성평가 : 가스공
                급시설[설치후매5년]
               진단 및 평가결과 조
                    치여부


                                        결과조치
               침하상태의 정기 점검                      점검 주기    결과 조치
     탱크의 기초                     미실시      대부분                      이상 없음
                   여부                            부적절      미비
                                        미 조치
                                        결과조치
               이상 작동 확인 및 기                     점검 주기    결과 조치
     물분무장치                      미실시      대부분                      이상 없음
                록유지(매월 1회)                       부적절      미비
                                        미 조치
                                        결과조치
               누출검사와 작동검사                       점검 주기    결과 조치
     긴급차단장치                     미실시      대부분                      이상 없음
                실시 여부(연1회)                       부적절      미비
                                        미 조치
                                        결과조치
                  정기 검사                         점검 주기    결과 조치
      비상전력                      미실시      대부분                      이상 없음
                 여부 및 결과                         부적절      미비
                                        미 조치
                                        결과조치
      가스누출                                      점검 주기    결과 조치
               작동상황 점검(주1회)     미실시      대부분                      이상 없음
      경보기                                        부적절      미비
                                        미 조치


7) 발전소시설
                                  평가 기준
분야                                              평가 점수
      항목         세부항목
                                1점        2점      3점       4점      5점
                                       조치사항     실시기간     서류 미 보
점검   정기검사       정기검사 여부        미실시                                이상 없음
                                       미 조치     미 준수       관

관리     전기     안전관리자 자격, 업무             교육 미 이   업무 미 수   업무 수행
                               자격 없음                              이상 없음
자    안전관리자      수행 적합 여부                 수        행      일부 미비
■ 소방안전 소방안전 특별관리시설물의 화재예방안전진단 세부절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 10]

                 현장조사 진단항목별 가중치(제7조제1항제7호 관련)


1. 공통진단항목
1) 화재위험요인

              진단 내용                                   가중치
                                                                      천연가
 분야                           공항      철도      도시      항만              스인수
       항목        세부항목                                         공동구      기지,    발전소
                              시설      시설      철도      시설
                                                                      가스공
                                                                      급시설
             무허가 위험물 저장 취
      인허가                     0.151   0.275   0.228   0.361   0.154   0.228   0.013
             급 여부
      각류별
             1~6류 별
       취급                     0.054   0.098   0.081   0.128   0.055   0.081   0.004
             취급 주의사항
       방법
      표지 및       설치 상태
                              0.004   0.007   0.006   0.011   0.004   0.006   0.001
      게시판      (규격, 내용 등)
      유출
      방지 조   방유턱 등 유출방지조치     0.051   0.093   0.077   0.146   0.052   0.077   0.006
       치
  위
      위험물
  험          탱크 설치 기준 적합성     0.062   0.111   0.092   0.175   0.062   0.093   0.008
       탱크
  물
             운반용기, 수납용기 적
       용기                     0.014   0.026   0.022   0.041   0.015   0.022   0.002
                  절성
       정기    점검 여부, 일반점검표
                              0.032   0.059   0.049   0.092   0.033   0.049   0.004
      점검 등     기록의 적정성 등
       안전
              선임여부, 자격 등      0.090   0.163   0.135   0.257   0.091   0.136   0.011
      관리자
      기타 위
      험물 안   환기, 배출장치, 유분리
                              0.032   0.059   0.049   0.077   0.033   0.049   0.003
      전시설           장치 등
       등
      변압기     누유 등 이상 유무      0.026   0.046   0.038   0.082   0.028   0.026   0.004
      개폐기,
               열화 및 손상 등      0.046   0.083   0.069   0.123   0.049   0.046   0.005
      차단기
      배전반,
              설치위치, 관리상태      0.033   0.059   0.049   0.088   0.035   0.033   0.003
      분전반
       전선    열화, 노후, 피복손상 등   0.017   0.030   0.025   0.044   0.018   0.017   0.003
             문어발식, 접지, 과부하
      콘센트                     0.007   0.012   0.010   0.022   0.007   0.007   0.002
  전            (누전)차단형 설치
  기
      전열기    관리상태(인가, 점검표)    0.004   0.007   0.006   0.010   0.004   0.004   0.001
             접지 여부(종별 적합),
       접지                     0.037   0.067   0.055   0.118   0.040   0.037   0.006
             접지선 열화, 피복손상
       누전
             설치 및 정상작동 여부     0.019   0.034   0.028   0.050   0.020   0.019   0.002
      차단기
      비상     정기점검 여부, 연료 상
                              0.058   0.104   0.086   0.184   0.062   0.058   0.009
      발전기    태, 축전지 및 충전장치
      방폭전    방폭전기설비 설치 적정     0.048   0.086   0.072   0.153   0.051   0.048   0.007