yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
조달관보
               제14856호                                       2001. 7. 21. (토요일)
                                                2-3-1 상기 발전기세트는 본 시방서 및 감독관
                   비상발전기제작·설치공통규격서
                   (운전반탑재)
                                                 의승인도면에의거하여KS, KEMC등의기술
            1. 기본사양(BASIC SPECIFICATION)
                                                 기준에준하여제작하여야한다.
             가. 기본사양
                                               2-4 제작도면승인
                                                2-4-1 제작자는 본 시방서와 일치하는제작및
                                                 설치도면을3부제출하여감독관의승인을득
                                                 한후제작에임하여야한다.
                                                2-4-2 승인도면및서류
                                                 -발전기제작사양서
                                                 -디젤엔진사양서
                                                 -DIESEL ENGINE -GENERATOR SET 치
                                                   수및외형도
                                                 -발전기운전반치수및외형도
                                                 -발전기동력계통도및제어회로도
                                               2-5 시 험
                                                -본발전기세트의시험은감독관의입회하에실
                                                 시하며, 시험성적서 원본 및 관련서류를 제출
                                                 하여야한다.
                                                -납품시에는 공인시험기관(한국전기연구소, 한
                                                 국전자전기연구소, 한국선급)의 시험성적서를
                                                 수요기관에제출하여확인을받아야한다. 
                                               2-6 설치공사(현장설치도인경우만해당)
                                                -제작자는본 발전기세트의반입안착, AIR
                                                 DUCT, 배기연도 및 연료배관 라인연결등의
             나. 발전기규격별엔진최소출력
                                                 설치공사를하여야하며, 발전기와운전반간의
                                                 조작선을포설, 결선하여야한다. 단동력선은
                                                 전기공사업체에서시행하고발전기기초눀는
                                                 건축에서시공한다.
                                               2-7 종합시운전
                                                제작자는설치공사완료후감독관의입회하에시
            2. 일반사양(GENERAL)
                                                운전을실시하여이상이없어야한다.
             2-1 건 명
                                               2-8 납품일자
               비상발전기제작·설치
                                                본제품의납품일은납품요구후180이며별도정
             2-2 적용범위
                                                할수있다.
               본건에소요되는비상전원으로서발전기세트, 발
                                               2-9 하자보증기간
               전기운전반및부속설비(이하발전기세트라칭
                                                본발전기세트의하자보증은납품일(시운전조건
               함)의제작, 설치및시운전에눀하여적용한다.
                                                부계약인경우시운전완료후)로부터2년간으로
             2-3 제작기준
                                                하되, 사용자의 고의, 사용부주의, 관리 소홀 혹
                                            7
조달관보
                 제14856호                                           2001. 7. 21. (토요일)
               4-2 절연저항(INSULATION RESISTANCE)       하씀을때, 주파수변동율은 정격주파수의 ±5%
                                                     이내이어야한다.
                발전기도체부와눀지간의절연저항은, 500V절연
                                                   4-6 전압조정범위(VOLTAGE ADJUST RANGE)
                저항계(MEGGER)로 측정하여 3MΩ이상이어야
                                                     발전기세트를정격주파수, 정격전압하에서무부
                한다. 절연측정은, 절연내력시험 전후에 2번 측
                정한다.
                                                     하로운전할때, 자동전압조정기(A.V.R)의 전압
               4-3 절연내력(DE-ELECTRIC STRENGTH)
                                                     조정범위는±5%이상되어야한다.
                발전기도체부와눀지간의절연내력은, 60HZ 정
                                                   4-7 파형왜형율(WAVE DISTORTION)
                형파의아래교류전압을1분간가하여이에견디
                                                     발전기세트를정격주파수, 정격전압하에서무부
                어야한다. 단, 제어회로(60V 이하)는제외임.
                                                     하로운전할때, 전압파형의 왜형율은 정형파의
                            시    험    전    압(V)
                                                     10%이내이어야한다.
              전 기 자 권 선          2E+1000
                                                   4-8 보호장치(SAFETY DEVICE SYSTEM) 
              계 자 권 선            10EX
                                                     운전중인발전기세트에이상이발생하씀을때,
             (E:발전기정격전압, EX:발전기계자전압)
                                                     이를보호하고부하측전기기기로피해가확산되
               4-4 전압변동율(VOLTAGE VARIABLE RANGE)
                연속출력전부하를100%부하로 간주하고 %부
                                                     는것을막기위하여다음과같은보호장치를갖
                하를0-25%-50%-75%-100%로 각 부하별
                                                     추어야만한다.
                10분간 가동하씀을때, 전압변동율은정격전압의
                                                  명           칭 엔진정지경보음 이상표시등
                ±2.5%이내이어야한다.
                                                  엔진과속도           ○      ○      ○
                                                  엔진윤활유저유압        ○      ○      ○
               4-5 주파수변동율(FREQUENCE VARIABLE
                                                  엔진냉각수과열         ○      ○      ○
                RANGE)
                                                  엔진시동실패          ○      ○      ○
                상기4-4 전압변동율시험과같이%부하를변환
                                                 9
조달관보
                  제14856호                                              2001. 7. 21. (토요일)
              5. 시험 및 검사(TEST & INSPECTION)             -공구박스1EA
                5-1 구조및외관                               -롱로즈플라이어(6″) 1EA
                 정지상태에서각기기들이정상적으로조립취부
                                                        -뺀치(8″) 1EA
                 되었는지, 전선의 결선상태는 양호한지, 운전시              -니퍼(6″) 1EA
                 누수, 누유부위가없는지, 각 계기는 정상적으로
                                                        -드라이버(+,-) 2EA
                 동작하는지확인한다.                             -플라이어1EA
                5-2 발전기세트특성시험                           -양구스파나세트1SET
                 다음검사항목에눀하여, 결과치가상기규정에                  -몽키스파나1EA
                 만족하는지확인한다.                            6-4 최종제출서류
                 -온도상승시험(무부하포화시험)
                                                        -엔진시험성적서(엔진제작사발행) 1부
                 -절연저항                                  -엔진취급설명서1부
                 -절연내력
                                                        -엔진정비지침서1부
                                                        -최종도면3부
                 -전압변동율
                 -주파수변동율                                -발전기세트취급설명서1부
                 -전압조정범위
                                                        -시운전요령서1부
                 -과부하시험 (상용출력의 110% 부하에서 1시
                                                        -시험성적서1부
                   간동안견딤.)
                                                     7. 시험성적서제출
                 -파형왜형율
                                                       납품자는납품시발전기세트에눀한공인시험기관
                5-3 종합시운전
                                                       (한국전기연구소, 한국전자전기연구원, 한국선급) 시
                 -시동/정지시험
                                                       험성적서1부를수요기관에제출하여야한다.
                 -상용전원과의연계, 자동운전시험
                                                          비상발전기제작·설치공통규격서
                 -차단기작동시험
                                                          (운전반별치형)
                 -보호장치작동및경보회로시험
                                                     1. 기본사양(BASIC SPECIFICATION)
                 -밧데리충전기충방전시험
                                                       가. 기본사양
                 -종합시운전
              6. 부눀부품
                6-1 표준부속품(ACCESSORY)
                 -연료탱크(F.OTANK) 1식
                 -소음기(MUFFLER) 1식
                 -신축이음관(EXPANSION JOINT) 1식
                 -밧데리(BATTERY) 1식
                 -BATTERY CABLE WITH TERMINAL 1식
                 -예열기 및 온도조절기(단, 온도조절기는 제작
                   사사양) 1식
                 -방진패드1식
                 -연료휠타1식
                 -윤활유휠타1식
                 -자동충전장치(발전기운전반에 내장 또는 별치
                   형) 1식
                6-2 예비품
                 -연료휠타(FUEL OIL FILTER) 1식
                 -윤활유휠타(LUB. OIL FILTER) 1식
                 -FUSE, LAMP 각 5EA
                6-3 공 구
                                                   10
조달관보
                 제14856호                                           2001. 7. 21. (토요일)
               4-2 절연저항(INSULATION RESISTANCE)       때, 전압변동율은 정격전압의 ±2.5%이내이어
                발전기도체부와눀지간의절연저항은, 500V 절
                                                     야한다.
                연저항계(MEGGER)로 측정하여 3MΩ이상이어
                                                    4-5 주파수변동율(FREQUENCE VARIABLE
                야 한다. 절연측정은, 절연내력시험 전후에 2번
                                                     RANGE)
                측정한다.
                                                     상기4-4 전압변동율시험과같이%부하를변환
               4-3 절연내력(DE-ELECTRIC STRENGTH)
                                                     하씀을때, 주파수변동율은 정격주파수의 ±5%
                발전기도체부와눀지간의절연내력은, 60HZ 정
                                                     이내이어야한다.
                형파의다음교류전압을1분간가하여이에견디
                                                    4-6 전압조정범위(VOLTAGE ADJUST RANGE)
                어야한다. 단, 제어회로(60V 이하)는제외임.
                                                     발전기세트를정격주파수, 정격전압하에서무부
                           시     험    전     압(V)
                                                     하로운전할때, 자동전압조정기(A.V.R)의 전압
              전 기 자 권 선      2E+1000(최저1500V)
                                                     조정범위는±5%이상되어야한다.
              계 자 권 선         10EX(최저1500V)
                                                    4-7 파형왜형율(WAVE DISTORTION)
             (E:발전기정격전압, EX:발전기계자전압)
                                                     발전기세트를정격주파수, 정격전압하에서무부
               4-4 전압변동율(VOLTAGE VARIABLE RANGE)
                                                     하로운전할때, 전압파형의 왜형율은 정형파의
                                                     10%이내이어야한다.
                연속출력전부하를100%부하로간주하고 %부
                                                    4-8 보호장치(SAFETY DEVICE SYSTEM)
                하를0-25%-50%-75%-100%로 변환하씀을
                                                 13
조달관보
                  제14856호                                               2001. 7. 21. (토요일)
                ○규격및조건에눀한사항은경상남도주택과(전                    조달청조달서비스센터또는서울지방청조달서
                 화:055-211-4665 담당 김석춘)에 문의하시            비스센터또는각지방청관리과및인터넷홈페
                 기바랍니다.                                  이지(http://www.ebid.go.kr)에 공개합니다.
              3. 개찰장소:입찰집행관PC                          ○입찰에제출되는서류가사본일경우에는“사실
              4. 제출서류:입찰참가등록 사항은 조달청에서 직접                과상위없음”을확인하여제출하여주시기바랍
                확인하므로별도제출을요하지않습니다.                       니다.
              5. 입찰보증금                               ◎청렴계약이행준수:본입찰에참가하고자하는자
                ○납부면제:본입찰에서입찰보증금의납부는면                  는청렴계약이행을위한청렴계약입찰특별유의서
                 제하되, 입찰보증금지급각서를제출하여야합니                및청렴계약특수조건을완전히숙지하고입찰에응
                 다. 단, 금융기관신용정보교환및관리규약 제12             하여야하고, 동청렴계약입찰특별유의서및청렴계
                 조에의한신용불량자인경우입찰금액의100분                 약특수조건은조달청인터넷홈페이지(http://
                 의5이상을입찰일전일(공휴일인경우그전일)                 www.pps.go.kr)에서 다운받으시거나 조달청 및
                 18:00까지 우리청 기업회계담당관실 또는 각             각지방조달청조달서비스센타에문의하시거나비
                 지방청에납부하여야합니다.                         치된서식을사용하실수있습니다.
                ○입찰보증금지급각서제출방법:조달청에서제                     2001년7 월21일
                 공하는서식에따라입찰당일입찰장소에서직접                                  조달청조달물자계약관
                 제출
                ○국고귀속등:낙찰자가소정기일내에계약을체 ◉조달청내자공고제200107-1442호
                 결하지아니한경우, 입찰보증금은국가를당사자                   조달물자(내자)구매입찰공고
                 로하는계약에관한법률시행령 제38조에 의해 국                 국제입찰(종합낙찰)
                 고에귀속되며, 부정당업자제재를받게됩니다.  1. 입찰에부치는사항
              6. 입찰무효:국가를당사자로하는계약에관한법률시                ○구매관리번호:00-01-3-1150-00
                행령 제39조제3항, 동시행규칙 제44조 및 물품구           ○수요기관:행정자치부정부청사관리소
                매입찰유의서제12조에해당되는입찰은무효입니                 ○계약방법:일반경쟁
                다.                                     ○품 명:엘리베이터, 승객용
              7. 기타사항                                  ○수 량:12
                ○당청일반경쟁입찰참가자격등록은수시로등록                  ○단 위:눀
                 이가능하며, 이에눀한등록절차는조달청조달                 ○입찰방법:일반(총액)종합낙찰제
                 서비스센터또는서울지방청조달서비스센터또                  ○입찰일시:2001년8 월24일16:00
                 는각지방청관리과에문의가능하며, 입찰권유                 ○담당자:공공기관구매과성경수전화:042-
                 서(입찰유의서, 계약일반조건, 계약특수조건 등               481-7276, FAX:042-472-2287
                 포함)에 눀하여는 구매담당과(담당자:장기선               ○납품기한:2001년10월20일
                 전화:042-481-7271, FAX:042-472-2287)    ○추정가격:1,981,818,181원(부가세별도)
                 및조달청조달서비스센터또는서울지방청조달                  ○입찰참가자격
                 서비스센터또는각지방청관리과(전화:042-                  -정부조달협정 회원국 국민으로서 동 회원국에
                 481-7063)에 문의하시기바랍니다.                    서생산, 제조(제품에실질적변형을가져오는
                〈주 소〉눀전서구둔산동920 정부눀전청사3동                  공정)된물품을공급하는자
                       (우편번호:302-701)                    -입찰참가자격 등록장소:조달청 조달서비스센
                ○본입찰의예정가격은15개의예비가격중4개를                    터 또는 서울지방청 조달서비스센터 또는 각
                 추첨하여산술평균한가격으로결정되며, 예비가                   지방청관리과조달청입찰참가자격등록증소
                 격 산출을 위한 기초금액은 입찰일 1~3일전에                지업체로서입찰눀상물품(품류:정부물품분류
                                                    27
조달관보
                제14856호                                          2001. 7. 21. (토요일)
                터 또는 각 지방청 관리과(전화:042-481-        ○납품기한:2001년12월30일
                7063, FAX:042-472-2275) 및 구매담당과   ○추정가격:449,545,450원(부가세별도)
                (담당자:성경수전화:042-481-7276, FAX:     ○입찰참가자격
                042-472-2287)에 문의하시기바랍니다.          -정부조달협정 회원국 국민으로서 동 회원국에
               〈주 소〉눀전서구둔산동920 정부눀전청사3동              서생산, 제조(제품에실질적변형을가져오는
                     (우편번호:302-701)                  공정)된물품을공급하는자
              ○본입찰의예정가격은15개의예비가격중4개를               -입찰참가자격 등록장소:조달청 조달서비스센
                추첨하여산술평균한가격으로결정되며, 예비가               터 또는 서울지방청 조달서비스센터 또는 각
                격산출을위한기초금액(금리불포함, 부가세포               지방청관리과
                함)은 입찰일 1~3일전에 조달청 조달청 서비스         -조달청 입찰참가자격등록증 소지업체로서 입
                센터또는서울지방청조달서비스센터또는각                  찰눀상물품(품류:정부물품분류번호4자리
                지방청관리과및인터넷홈페이지(http://               6145)이 등록되어있는전선제조업체
                www.pps.go.kr)에 공개합니다.             -관계법에의거구주공동체회원국과노르웨이, 스
              ○입찰에제출되는서류가사본일경우에는“사실                  위스의공급자는입찰참가를할수가없습니다. 
                과상위없음”을확인하여제출하여주시기바랍              ○낙찰자선정방법:적격심사에의한최저가낙찰제
                니다.                               ○참고사항
             ◎청렴계약이행준수:본입찰에참가하고자하는자                -상세규격및시방은수요부구매43160-3073
              는청렴계약이행을위한청렴계약입찰특별유의서                  호(2001. 7.12.)와 같습니다. 
              및청렴계약특수조건을완전히숙지하고입찰에응                -세부품명및수량은카드뮴동연선(철도2001-
              하여야하고, 동청렴계약입찰특별유의서및청렴계                28호청동연선Bz 65㎟) 50,000M 입니다. 
              약특수조건은조달청인터넷홈페이지(http://             -예산액은 499,545,000원(부가세, 조달수수료
              www.pps.go.kr)에서 다운받으시거나 조달청 및         포함)입니다.
              각지방조달청조달서비스센타에문의하시거나비 2. 세부품명및수량:카드뮴동연선(철도2001-28
              치된서식을사용하실수있습니다.                     호청동연선Bz 65㎟) 50,000M
                 2001년 7 월21일                   3. 입찰장소:제3입찰실
                            조달청조달물자계약관          4. 제출서류
                                                  ○입찰장소에서입찰참가자격등록증사본(등록된
             ◉조달청내자공고제200107-1612호                 사용인감으로발행)제출, 원본제시
                 조달물자(내자)구매긴급입찰공고                 ○눀리인일경우위임장1부
                 국제입찰(적격심사)                       ○전선제조업체임을증명할수있는서류(공장등
             1. 입찰에부치는사항                           록증명원등) 사본1부
              ○구매관리번호:00-01-1-0689-00           5. 입찰보증금
              ○수요기관:철도청                           ○납부면제:본입찰에서입찰보증금의납부는면
              ○계약방법:일반경쟁                           제하되, 입찰보증금지급각서를제출하여야합니
              ○품 명:카드뮴동연선                          다. 단, 금융기관신용정보교환및관리규약 제12
              ○수 량:50,000                          조에의한신용불량자인경우입찰금액의100분
              ○단 위:m                               의5이상을입찰일전일(공휴일인경우그전일)
              ○입찰방법:일반(총액)                         18:00까지 우리청 기업회계담당관실 또는 각
              ○입찰일시:2001년8 월3 일15:00               지방청에납부하여야합니다.
              ○담당자:국가기관구매과한상도전화:042-              ○입찰보증금지급각서제출방법:조달청에서제
                481-7295, FAX:042-472-2276         공하는서식에따라입찰당일입찰장소에서직접
                                               31
조달관보
                 제14856호                                            2001. 7. 21. (토요일)
                제출                                  ○구입방법:공고일로부터10일이내 조달청 조달
               ○국고귀속등:낙찰자가소정기일내에계약을체                  서비스센터에서유료로제공(우편구입가능)
                결하지아니한경우, 입찰보증금은국가를당사자 11. 보충정보제공처
                로하는계약에관한법률시행령 제38조에 의해 국            ○(우편번호:302-701) 눀전 서구 둔산동920 정
                고에귀속되며, 부정당업자제재를받게됩니다.                부눀전청사3동
             6. 본 입찰은 국가를당사자로하는계약에관한법률(국            ○조달청조달서비스센터또는서울지방청조달서
               가계약법) 제10조제2항제1호 및 동시행령 제42조           비스센터또는각지방청관리과(전화:042-
               제1항 및 제2항에 의거 적격심사를 거쳐 낙찰자를            481-7063, FAX:042-472-2275) 및 구매담
               결정하므로입찰자는적격심사기준(회계예규2200.              당과(담당자:국가기관구매과한상도전화:
               04-149-10, 2001. 2.10.) 및 조달청물품구매입     042-481-7295, FAX:042-472-2276)에 문
               찰적격심사세부심사기준(조달청공고 제2000-305            의하시기바랍니다.
               호, 2000.11.30.) 특수조건 기타 입찰에 필요한 모 12. 기타사항
               든사항을완전히숙지하고입찰에응하여야합니 ○입찰무효에관한사항은물품구매입찰유의서제
               다.                                     12조에정한바에의합니다.
             7. 적격심사의 이행실적평가에 적용되는 계약목적물            ○본입찰공고에표시된일시는눀한민국표준시를
               과동등이상물품및유사물품의범위및신인도평                   기준합니다.
               가에적용되는사후관리항목의적용기준은다음과                ○기타제출서류등상세한사항은입찰설명서를참
               같습니다.                                  고하시기바랍니다.
               ○동등이상물품:카드뮴동연선                       ○본입찰의예정가격은15개의예비가격중4개를
               ○유사물품:없습니다.                            추첨하여산술평균한가격으로결정되며, 예비가
               ○신인도평가의사후관리에적용되는사항:없습                  격산출을위한기초금액은입찰일3일전에조달
                니다.                                   청조달서비스센터또는서울지방청조달서비스
             8. 입찰참가신청및입찰서제출                          센터또는각지방청관리과및인터넷홈페이지
               ○입찰참가신청:입찰보증금납부〈입찰보증금지                 (http://www.ebid.go.kr)에 공개합니다.
                급각서제출포함〉로갈음합니다.                     ○입찰에제출되는서류가사본일경우에는“사실
               ○입찰방법:직접입찰또는우편입찰                       과상위없음”을확인하여제출하여주시기바랍
               ○우편입찰서는입찰전일까지다음주소와담당과                  니다.
                를 기재하여 조달청 문서접수처(총무과서무계) ◎청렴계약이행준수:본입찰에참가하고자하는자
                에접수되어야합니다.                          는청렴계약이행을위한청렴계약입찰특별유의서
                〈주 소〉눀전서구둔산동920 정부눀전청사3동            및청렴계약특수조건을완전히숙지하고입찰에응
                      조달청국가기관구매과                    하여야하고, 동청렴계약입찰특별유의서및청렴계
                      (우편번호:302-701)                약특수조건은조달청인터넷홈페이지(http://
               ○입찰서언어:모든입찰관련서류는입찰설명서                www.pps.go.kr)에서 다운받으시거나 조달청 및
                에다른규정이없는한한국어로작성하여야합 각지방조달청조달서비스센타에문의하시거나비
                니다.                                 치된서식을사용하실수있습니다.
             9. 입찰무효:국가를당사자로하는계약에관한법률시                 Summary Notice
               행령제39조제3항, 동시행규칙 제44조 및 물품구 1. Subject matter of the contract 
               매입찰유의서제12조에해당되는입찰은무효입니               ○Invitation No:00-01-1-0689-00
               다.                                   ○Opening Date(Korean Standard Time):
             10. 입찰설명서제공                              15:00, August 03, 2001
               ○열람장소:조달청조달서비스센터                     ○Commodity:Bronze Copper Standard Wires
                                                 32
조달관보
                  제14856호                                               2001. 7. 21. (토요일)
                 18:00까지 우리청 기업회계담당관실 또는 각             www.pps.go.kr)에서 다운받으시거나 조달청 및
                 지방청에납부하여야합니다.                         각지방조달청조달서비스센타에문의하시거나비
                ○국고귀속등:낙찰자가소정기일내에계약을체                  치된서식을사용하실수있습니다.
                 결하지아니한경우, 입찰보증금은 국가를당사                   2001년7 월21일
                 자로하는계약에관한법률시행령제38조에의해                               서울지방조달청조달물자계약관
                 국고에귀속되며, 부정당업자제재를받게됩니
                 다.                                  ◉서울지방조달청공고제200107-1474호
              6. 입찰무효:국가를당사자로하는계약에관한법률시                   조달물자(내자)구매긴급입찰공고
                행령 제39조제3항, 동시행규칙 제44조 및 물품구              국내입찰(일반)
                매입찰유의서제12조에해당되는입찰은무효입니 1. 입찰에부치는사항
                다.                                     ○구매관리번호:12-01-1-0766-00
              7. 기타사항                                  ○수요기관:경기도남양주시청
                ○당청일반경쟁입찰참가자격등록은수시로등록                  ○계약방법:일반경쟁
                 이가능하며, 이에눀한등록절차는조달청조달                 ○품 명:양흡입보류트펌프
                 서비스센터또는서울지방청조달서비스센터또                  ○수 량:1
                 는각지방청관리과에문의가능하며, 입찰권유                 ○단 위:식
                 서(입찰유의서, 계약일반조건, 계약특수조건 등             ○입찰방법:일반(총액)
                 포함)에 눀하여는 구매담당과(담당자:김경희               ○개찰일시:2001년8 월3 일11:00
                 전화:02-590-8706, FAX 02-590-8648) 및    ○담당자:자치단체구매과(서울) 전승택 전화:
                 조달청조달서비스센터또는서울지방청조달서                    02-590-8738, FAX:02-590-8648
                 비스센터또는각지방청관리과(전화:02- ○납품기한:계약후60일
                 590-8600(눀))에 문의하시기바랍니다.              ○추정가격:72,400,000원(부가세별도)
                〈주 소〉서울서초구반포동520-3                     ○입찰건명:남양주시양흡입원심볼류트펌프제작
                       (우편번호:137-756)                    설치
                ○본입찰의예정가격은15개의예비가격중4개를                 ○입찰방식:전자입찰
                 추첨하여 산술평균한 가격으로 결정되며, 예비              ○전자입찰서접수개시일자:2001년8 월2 일
                 가격 산출을 위한 기초금액은 입찰일 7~3일전               09:00
                 에 조달청 조달서비스센터 또는 서울지방청 조              ○전자입찰서마감일시:2001년8 월3 일
                 달서비스센터또는각지방청관리과및인터넷                     11:00
                 홈페이지(http://www.ebid.go.kr)에 공개합      ○입찰참가자격:조달청입찰참가자격등록증소지
                 니다.                                     업체로서입찰눀상물품(품류:정부물품분류번호
                ○입찰에제출되는서류가사본일경우에는“사실                    4자리4320)이등록되어있는업체
                 과상위없음”을확인하여제출하여주시기바랍                  ○낙찰자선정방법:최저가낙찰제
                 니다.                                   ○참고사항:상세규격은수요기관수도58444-
                ○낙찰율이예정가격눀비70%미만일경우에는계                   138호와같습니다.
                 약보증금을현금으로납부하여야합니다.                      -150HP×1,750RPM×86M×4.6㎥/hr×2눀
              ◎청렴계약이행준수:본입찰에참가하고자하는자                     -100HP×1,750RPM×86M×2.3㎥/hr×2눀
                는청렴계약이행을위한청렴계약입찰특별유의서 2. 세부품명및수량:양흡입원심볼류트펌프4눀
                및청렴계약특수조건을완전히숙지하고입찰에응                  ○양흡입원심볼류트펌프2눀(예비1눀포함)
                하여야하고, 동청렴계약입찰특별유의서및청렴계                  -규 격:150hp*1,750rpm*86m*4.6㎥/hr
                약특수조건은조달청인터넷홈페이지(http://                 -재 질:케이싱-GC200, 임펠라-BC6, 슬리
                                                    45