yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
에지장이없는범위에서이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「특별피난계단의계단실및부속실제연설비의화재안전기준(NFSC
501A)」에적합하게설치및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "제연구역"이란제연경계(제연설비의일부인천장을포함한다)에의해구획된건물내의공간
을말한다.
1.7.1.2 "방연풍속"이란옥내로부터제연구역내로연기의유입을유효하게방지할수있는풍속을
말한다.
1.7.1.3 "급기량"이란제연구역에공급해야할공기의양을말한다.
1.7.1.4 "누설량"이란틈새를통하여제연구역으로부터흘러나가는공기량을말한다.
1.7.1.5 "보충량"이란방연풍속을유지하기위하여제연구역에보충해야할공기량을말한다.
1.7.1.6 "플랩댐퍼"란제연구역의압력이설정압력범위를초과하는경우제연구역의압력을배출하여
설정압력범위를유지하게하는과압방지장치를말한다.
1.7.1.7 "유입공기"란제연구역으로부터옥내로유입하는공기로서차압에따라누설하는것과출입
문의개방에따라유입하는것등을말한다.
1.7.1.8 "거실제연설비"란「제연설비의화재안전기술기준(NFTC 501)」에따른옥내의제연설비를
말한다.
1.7.1.9 "자동차압급기댐퍼"란제연구역과옥내사이의차압을압력센서등으로감지하여제연구역에
공급되는풍량의조절로제연구역의차압유지를자동으로제어할수있는댐퍼를말한다.
1.7.1.10 "자동폐쇄장치"란제연구역의출입문등에설치하는것으로서화재시화재감지기의작동과
연동하여출입문을자동으로닫히게하는장치를말한다.
1.7.1.11 "과압방지장치"란제연구역의압력이설정압력을초과하는경우자동으로압력을조절하여
과압을방지하는장치를말한다.
1.7.1.12 "굴뚝효과"란건물내부와외부또는두내부공간상하간의온도차이에의한밀도차이로
발생하는건물내부의수직기류를말한다.
1.7.1.13 "기밀상태"란일정한공간에있는유체가누설되지않는밀폐상태를말한다.
1.7.1.14 "누설틈새면적"이란가압또는감압된공간과인접한사이에공기의흐름이가능한틈새의
면적을말한다.
1.7.1.15 "송풍기"란공기의흐름을발생시키는기기를말한다.
1.7.1.16 "수직풍도"란건축물의층간에수직으로설치된풍도를말한다.
1.7.1.17 "외기취입구"란옥외로부터옥내로외기를취입하는개구부를말한다.
1.7.1.18 "제어반"이란각종기기의작동여부확인과자동또는수동기동등이가능한장치를말한
다.
1.7.1.19 "차압측정공"이란제연구역과비제연구역과의압력차를측정하기위해제연구역과비제연
구역사이의출입문등에설치된공기가흐를수있는관통형통로를말한다.
2. 기술기준
2.1 제연방식
2.1.1 이기준에따른제연설비는다음의기준에적합해야한다.
2.1.1.1 제연구역에옥외의신선한공기를공급하여제연구역의기압을제연구역이외의옥내(이하"
옥내"라한다)보다높게하되일정한기압의차이(이하"차압"이라한다)를유지하게함으로써옥내로
부터제연구역내로연기가침투하지못하도록할것
2.1.1.2 피난을위하여제연구역의출입문이일시적으로개방되는경우방연풍속을유지하도록옥외
의공기를제연구역내로보충공급하도록할것
2.1.1.3 출입문이닫히는경우제연구역의과압을방지할수있는유효한조치를하여차압을유지할
것
2.2 제연구역의선정
2.2.1 제연구역은다음의어느하나에따라야한다.
2.2.1.1 계단실및그부속실을동시에제연하는것
2.2.1.2 부속실을단독으로제연하는것
2.2.1.3 계단실을단독으로제연하는것
2.2.1.4 비상용승강기승강장을단독으로제연하는것
2.3 차압등
2.3.1 2.1.1.1의기준에따라제연구역과옥내와의사이에유지해야하는최소차압은40 ㎩(옥내에스
프링클러설비가설치된경우에는12.5 ㎩) 이상으로해야한다.
2.3.2 제연설비가가동되었을경우출입문의개방에필요한힘은110 N 이하로해야한다.
2.3.3 2.1.1.2의기준에따라출입문이일시적으로개방되는경우개방되지않은제연구역과옥내와의
차압은2.3.1의기준에도불구하고2.3.1의기준에따른차압의70 % 이상이어야한다.
2.3.4 계단실과부속실을동시에제연하는경우부속실의기압은계단실과같게하거나계단실의기
압보다낮게할경우에는부속실과계단실의압력차이는5 ㎩이하가되도록해야한다.
2.4 급기량
2.4.1 급기량은다음의양을합한양이상이되어야한다.
2.4.1.1 2.1.1.1의기준에따른차압을유지하기위하여제연구역에공급해야할공기량. 이경우제연
구역에설치된출입문(창문을포함한다. 이하"출입문등"이라한다)의누설량과같아야한다.
2.4.1.2 2.1.1.2의기준에따른보충량
2.5 누설량
2.5.1 2.4.1.1의기준에따른누설량은제연구역의누설량을합한양으로한다. 이경우출입문이2개
소이상인경우에는각출입문의누설틈새면적을합한것으로한다.
2.6 보충량
2.6.1 2.4.1.2의기준에따른보충량은부속실(또는승강장)의수가20개이하는1개층이상, 20개를
초과하는경우에는2개층이상의보충량으로한다.
2.7 방연풍속
2.7.1 방연풍속은제연구역의선정방식에따라다음표2.7.1의기준에적합해야한다.
표2.7.1 제연구역에따른방연풍속
제연구역
방연풍속
계단실및그부속실을동시에제연하는것또는계단실만단독
으로제연하는것
0.5 ㎧이상
부속실만단독으로제연
하는것또는비상용승강
기의승강장만단독으로
제연하는것
부속실또는승강장이면하는옥내가
거실인경우
0.7 ㎧이상
부속실또는승강장이면하는옥내가
복도로서그구조가방화구조(내화시간
이30분이상인구조를포함한다)인것
0.5 ㎧이상
2.8 과압방지조치
2.8.1 2.1.1.3에따른제연구역에과압의우려가있는경우에는과압방지를위하여해당제연구역에
자동차압급기댐퍼또는과압방지장치를다음의기준에따라설치해야한다.
2.8.1.1 과압방지장치는제연구역의압력을자동으로조절하는성능이있는것으로할것
2.8.1.2 과압방지를위한과압방지장치는2.3과2.7의해당조건을만족할것
2.8.1.3 플랩댐퍼는소방청장이고시하는「플랩댐퍼의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한
것으로설치할것
2.8.1.4 플랩댐퍼에사용하는철판은두께1.5 ㎜이상의열간압연연강판(KS D 3501) 또는이와동등
이상의내식성및내열성이있는것으로할것
2.8.1.5 자동차압급기댐퍼를설치하는경우에는2.14.1.3.2부터2.14.1.3.5의기준에적합할것
2.9 누설틈새의면적등
2.9.1 제연구역으로부터공기가누설하는틈새면적은다음의기준에따라야한다.
2.9.1.1 출입문의틈새면적은다음의식(2.9.1.1)에따라산출하는수치를기준으로할것. 다만, 방화
문의경우에는「한국산업표준」에서정하는「문세트(KS F 3109)」에따른기준을고려하여산출할
수있다.
A = (L / ℓ) × Ad … (2.9.1.1)
여기에서
A: 출입문의틈새(㎡)
L: 출입문틈새의길이(m). 다만, L의수치가ℓ의수치이하인경우에는ℓ의수치로할것
ℓ: 외여닫이문이설치되어있는경우에는5.6, 쌍여닫이문이설치되어있는경우에는9.2, 승강기의
출입문이설치되어있는경우에는8.0으로할것
Ad: 외여닫이문으로제연구역의실내쪽으로열리도록설치하는경우에는0.01, 제연구역의실외
쪽으로열리도록설치하는경우에는0.02, 쌍여닫이문의경우에는0.03, 승강기의출입문에대하
여는0.06으로할것
2.9.1.2 창문의틈새면적은다음의식(2.9.1.2.1), (2.9.1.2.2), (2.9.1.2.3)에따라산출하는수치를기준으
로할것. 다만,「한국산업표준」에서정하는「창세트(KS F 3117)」에따른기준을고려하여산출할
수있다.
2.9.1.2.1 여닫이식창문으로서창틀에방수패킹이없는경우
틈새면적(㎡) = 2.55 × 10-4 × 틈새의길이(m) … (2.9.1.2.1)
2.9.1.2.2 여닫이식창문으로서창틀에방수패킹이있는경우
틈새면적(㎡) = 3.61 × 10-5 × 틈새의길이(m) … (2.9.1.2.2)
2.9.1.2.3 미닫이식창문이설치되어있는경우
틈새면적(㎡) = 1.00 × 10-4 × 틈새의길이(m) … (2.9.1.2.3)
2.9.1.3 제연구역으로부터누설하는공기가승강기의승강로를경유하여승강로의외부로유출하는
유출면적은승강로와승강로상부의기계실사이의개구부면적을합한것을기준으로할것
2.9.1.4 제연구역을구성하는벽체(반자속의벽체를포함한다)가벽돌또는시멘트블록등의조적구조
이거나석고판등의조립구조인경우에는불연재료를사용하여틈새를조정할것. 다만, 제연구역의
내부또는외부면을시멘트모르타르로마감하거나철근콘크리트구조의벽체로하는경우에는그벽
체의공기누설은무시할수있다.
2.9.1.5 제연설비의완공시제연구역의출입문등은크기및개방방식이해당설비의설계시와같도
록할것
2.10 유입공기의배출
2.10.1 유입공기는화재층의제연구역과면하는옥내로부터옥외로배출되도록해야한다. 다만, 직
통계단식공동주택의경우에는그렇지않다.
2.10.2 유입공기의배출은다음의기준에따른배출방식으로해야한다.
2.10.2.1 수직풍도에따른배출: 옥상으로직통하는전용의배출용수직풍도를설치하여배출하는것
으로서다음의어느하나에해당하는것
2.10.2.1.1 자연배출식: 굴뚝효과에따라배출하는것
2.10.2.1.2 기계배출식: 수직풍도의상부에전용의배출용송풍기를설치하여강제로배출하는것. 다
만, 지하층만을제연하는경우배출용송풍기의설치위치는배출된공기로인하여피난및소화활동
에지장을주지않는곳에설치할수있다.
2.10.2.2 배출구에따른배출: 건물의옥내와면하는외벽마다옥외와통하는배출구를설치하여배출
하는것
2.10.2.3 제연설비에따른배출: 거실제연설비가설치되어있고당해옥내로부터옥외로배출해야하
는유입공기의양을거실제연설비의배출량에합하여배출하는경우유입공기의배출은당해거실
제연설비에따른배출로갈음할수있다.
2.11 수직풍도에따른배출
2.11.1 수직풍도에따른배출은다음의기준에적합해야한다.
2.11.1.1 수직풍도는내화구조로하되「건축물의피난·방화구조등의기준에관한규칙」제3조제1
호또는제2호의기준이상의성능으로할것
2.11.1.2 수직풍도의내부면은두께0.5 ㎜이상의아연도금강판또는동등이상의내식성·내열성이
있는것으로마감하되, 접합부에대하여는통기성이없도록조치할것
2.11.1.3 각층의옥내와면하는수직풍도의관통부에는다음의기준에적합한댐퍼(이하"배출댐퍼"라
한다)를설치해야한다.
2.11.1.3.1 배출댐퍼는두께1.5 ㎜이상의강판또는이와동등이상의성능이있는것으로설치해야
하며비내식성재료의경우에는부식방지조치를할것
2.11.1.3.2 평상시닫힌구조로기밀상태를유지할것
2.11.1.3.3 개폐여부를당해장치및제어반에서확인할수있는감지기능을내장하고있을것
2.11.1.3.4 구동부의작동상태와닫혀있을때의기밀상태를수시로점검할수있는구조일것
2.11.1.3.5 풍도의내부마감상태에대한점검및댐퍼의정비가가능한이·탈착식구조로할것
2.11.1.3.6 화재층의옥내에설치된화재감지기의동작에따라당해층의댐퍼가개방될것
2.11.1.3.7 개방시의실제개구부(개구율을감안한것을말한다)의크기는수직풍도의내부단면적과
같아지도록할것
2.11.1.3.8 댐퍼는풍도내의공기흐름에지장을주지않도록수직풍도의내부로돌출하지않게설치
할것
2.11.1.4 수직풍도의내부단면적은다음의기준에적합할것
2.11.1.4.1 자연배출식의경우다음식(2.11.1.4.1)에따라산출하는수치이상으로할것. 다만, 수직
풍도의길이가100 m를초과하는경우에는산출수치의1.2배이상의수치를기준으로해야한다.
AP = QN / 2 … (2.11.1.4.1)
여기에서
AP: 수직풍도의내부단면적(㎡)
QN: 수직풍도가담당하는1개층의제연구역의출입문(옥내와면하는출입문을말한다) 1개의면
적(㎡)과방연풍속(㎧)를곱한값(㎥/s)
2.11.1.4.2 송풍기를이용한기계배출식의경우풍속15 ㎧이하로할것
2.11.1.5 기계배출식에따라배출하는경우배출용송풍기는다음의기준에적합할것
2.11.1.5.1 열기류에노출되는송풍기및그부품들은250 ℃의온도에서1시간이상가동상태를유
지할것
2.11.1.5.2 송풍기의풍량은2.11.1.4.1의기준에따른QN에여유량을더한양을기준으로할것
2.11.1.5.3 송풍기는옥내의화재감지기의동작에따라연동하도록할것
2.11.1.6 수직풍도의상부의말단(기계배출식의송풍기도포함한다)은빗물이흘러들지않는구조로
하고, 옥외의풍압에따라배출성능이감소하지않도록유효한조치를할것
2.12 배출구에따른배출
2.12.1 배출구에따른배출은다음의기준에적합해야한다.
2.12.1.1 배출구에는다음의기준에적합한장치(이하"개폐기"라한다)를설치할것
2.12.1.1.1 빗물과이물질이유입하지않는구조로할것
2.12.1.1.2 옥외쪽으로만열리도록하고옥외의풍압에따라자동으로닫히도록할것
2.12.1.1.3 그밖의설치기준은2.11.1.3.1 내지2.11.1.3.7의기준을준용할것
2.12.1.2 개폐기의개구면적은다음식(2.12.1.2)에따라산출한수치이상으로할것
AO = QN / 2.5 … (2.12.1.2)
여기에서
AO: 개폐기의개구면적(㎡)
QN: 수직풍도가담당하는1개층의제연구역의출입문(옥내와면하는출입문을말한다) 1개의면
적(㎡)과방연풍속(㎧)를곱한값(㎥/s)
2.13 급기
2.13.1 제연구역에대한급기는다음의기준에적합해야한다.
2.13.1.1 부속실만을제연하는경우동일수직선상의모든부속실은하나의전용수직풍도를통해동
시에급기할것. 다만, 동일수직선상에2대이상의급기송풍기가설치되는경우에는수직풍도를분
리하여설치할수있다.
2.13.1.2 계단실및부속실을동시에제연하는경우계단실에대하여는그부속실의수직풍도를통해
급기할수있다.
2.13.1.3 계단실만을제연하는경우에는전용수직풍도를설치하거나계단실에급기풍도또는급기송
풍기를직접연결하여급기하는방식으로할것
2.13.1.4 하나의수직풍도마다전용의송풍기로급기할것
2.13.1.5 비상용승강기의승강장만을제연하는경우에는비상용승강기의승강로를급기풍도로사용할
수있다.
2.14 급기구
2.14.1 제연구역에설치하는급기구는다음의기준에적합해야한다.
2.14.1.1 급기용수직풍도와직접면하는벽체또는천장(당해수직풍도와천장급기구사이의풍도를
포함한다)에고정하되, 급기되는기류흐름이출입문으로인하여차단되거나방해받지않도록옥내와
면하는출입문으로부터가능한먼위치에설치할것
2.14.1.2 계단실과그부속실을동시에제연하거나또는계단실만을제연하는경우급기구는계단실
매3개층이하의높이마다설치할것. 다만, 계단실의높이가31 m 이하로서계단실만을제연하는
경우에는하나의계단실에하나의급기구만을설치할수있다.
2.14.1.3 급기구의댐퍼설치는다음의기준에적합할것
2.14.1.3.1 급기댐퍼는두께1.5 ㎜이상의강판또는이와동등이상의강도가있는것으로설치해야
하며, 비내식성재료의경우에는부식방지조치를할것
2.14.1.3.2 자동차압급기댐퍼를설치하는경우차압범위의수동설정기능과설정범위의차압이유지
되도록개구율을자동조절하는기능이있을것
2.14.1.3.3 자동차압급기댐퍼는옥내와면하는개방된출입문이완전히닫히기전에개구율을자동감
소시켜과압을방지하는기능이있을것
2.14.1.3.4 자동차압급기댐퍼는주위온도및습도의변화에의해기능에영향을받지않는구조일것
2.14.1.3.5 자동차압급기댐퍼는「자동차압급기댐퍼의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한
것으로설치할것
2.14.1.3.6 자동차압급기댐퍼가아닌댐퍼는개구율을수동으로조절할수있는구조로할것
2.14.1.3.7 옥내에설치된화재감지기에따라모든제연구역의댐퍼가개방되도록할것. 다만, 둘이
상의특정소방대상물이지하에설치된주차장으로연결되어있는경우에는주차장에서하나의특정
소방대상물의제연구역으로들어가는입구에설치된제연용연기감지기의작동에따라특정소방대상
물의해당수직풍도에연결된모든제연구역의댐퍼가개방되도록해야한다.
2.14.1.3.8 댐퍼의작동이전기적방식에의하는경우2.11.1.3.2 내지2.11.1.3.5의기준을, 기계적방식
에따른경우2.11.1.3.3, 2.11.1.3.4 및2.11.1.3.5 기준을준용할것
2.14.1.3.9 그밖의설치기준은2.11.1.3.1 및2.11.1.3.8의기준을준용할것
2.15 급기풍도
2.15.1 급기풍도(이하"풍도"라한다)의설치는다음의기준에적합해야한다.
2.15.1.1 수직풍도는2.11.1.1 및2.11.1.2의기준을준용할것
2.15.1.2 수직풍도이외의풍도로서금속판으로설치하는풍도는다음의기준에적합할것
2.15.1.2.1 풍도는아연도금강판또는이와동등이상의내식성·내열성이있는것으로하며, 불연재료
(석면재료를제외한다)인단열재로유효한단열처리를하고, 강판의두께는풍도의크기에따라다음
표2.15.1.2.1에따른기준이상으로할것. 다만, 방화구획이되는전용실에급기송풍기와연결되는
풍도는단열이필요없다.
표2.15.1.2.1 풍도의크기에따른강판의두께
풍도단면의긴변
또는직경의크기
450 ㎜이하
450 ㎜초과
750 ㎜이하
750 ㎜초과
1,500 ㎜이하
1,500 ㎜초과
2,250 ㎜이하2,250 ㎜초과
강판두께
0.5 ㎜
0.6 ㎜
0.8 ㎜
1.0 ㎜
1.2 ㎜
2.15.1.2.2 풍도에서의누설량은급기량의10 %를초과하지않을것
2.15.1.3 풍도는정기적으로풍도내부를청소할수있는구조로할것
2.16 급기송풍기
2.16.1 급기송풍기의설치는다음의기준에적합해야한다.
2.16.1.1 송풍기의송풍능력은송풍기가담당하는제연구역에대한급기량의1.15배이상으로할것.
다만, 풍도에서의누설을실측하여조정하는경우에는그렇지않다.
2.16.1.2 송풍기에는풍량조절장치를설치하여풍량조절을할수있도록할것
2.16.1.3 송풍기에는풍량을실측할수있는유효한조치를할것
2.16.1.4 송풍기는인접장소의화재로부터영향을받지않고접근및점검이용이한장소에설치할
것
2.16.1.5 송풍기는옥내의화재감지기의동작에따라작동하도록할것
2.16.1.6 송풍기와연결되는캔버스는내열성(석면재료를제외한다)이있는것으로할것
2.17 외기취입구
2.17.1 외기취입구(이하"취입구"라한다)는다음의기준에적합해야한다.
2.17.1.1 외기를옥외로부터취입하는경우취입구는연기또는공해물질등으로오염된공기를취입
하지않는위치에설치해야하며, 배기구등(유입공기, 주방의조리대의배출공기또는화장실의배출
공기등을배출하는배기구를말한다)으로부터수평거리5 m 이상, 수직거리1 m 이상낮은위치에
설치할것
2.17.1.2 취입구를옥상에설치하는경우에는옥상의외곽면으로부터수평거리5 m 이상, 외곽면의
상단으로부터하부로수직거리1 m 이하의위치에설치할것
2.17.1.3 취입구는빗물과이물질이유입하지않는구조로할것
2.17.1.4 취입구는취입공기가옥외의바람의속도와방향에따라영향을받지않는구조로할것
2.18 제연구역및옥내의출입문
2.18.1 제연구역의출입문은다음의기준에적합해야한다.
2.18.1.1 제연구역의출입문(창문을포함한다)은언제나닫힌상태를유지하거나자동폐쇄장치에의해
자동으로닫히는구조로할것. 다만, 아파트인경우제연구역과계단실사이의출입문은자동폐쇄장
치에의하여자동으로닫히는구조로해야한다.
2.18.1.2 제연구역의출입문에설치하는자동폐쇄장치는제연구역의기압에도불구하고출입문을용
이하게닫을수있는충분한폐쇄력이있을것
2.18.1.3 제연구역의출입문등에자동폐쇄장치를사용하는경우에는「자동폐쇄장치의성능인증및
제품검사의기술기준」에적합한것으로설치할것
2.18.2 옥내의출입문(2.7.1의표2.7.1에따른방화구조의복도가있는경우로서복도와거실사이의
출입문에한한다)은다음의기준에적합해야한다.
2.18.2.1 출입문은언제나닫힌상태를유지하거나자동폐쇄장치에의해자동으로닫히는구조로할
것
2.18.2.2 거실쪽으로열리는구조의출입문에자동폐쇄장치를설치하는경우에는출입문의개방시
유입공기의압력에도불구하고출입문을용이하게닫을수있는충분한폐쇄력이있는것으로할것
2.19 수동기동장치
2.19.1 배출댐퍼및개폐기의직근과제연구역에는다음의기준에따른장치의작동을위하여전용의
수동기동장치를설치해야한다. 다만, 계단실및그부속실을동시에제연하는제연구역에는그부속
실에만설치할수있다.
2.19.1.1 전층의제연구역에설치된급기댐퍼의개방
2.19.1.2 당해층의배출댐퍼또는개폐기의개방
2.19.1.3 급기송풍기및유입공기의배출용송풍기(설치한경우에한한다)의작동
2.19.1.4 개방·고정된모든출입문(제연구역과옥내사이의출입문에한한다)의개폐장치의작동
2.19.2 2.19.1의기준에따른장치는옥내에설치된수동발신기의조작에따라서도작동할수있도록
해야한다.
2.20 제어반
2.20.1 제연설비의제어반은다음의기준에적합하도록설치해야한다.
2.20.1.1 제어반에는제어반의기능을1시간이상유지할수있는용량의비상용축전지를내장할것.
다만, 당해제어반이종합방재제어반에함께설치되어종합방재제어반으로부터이기준에따른용량
의전원을공급받을수있는경우에는그렇지않다.
2.20.1.2 제어반은다음의기능을보유할것
2.20.1.2.1 급기용댐퍼의개폐에대한감시및원격조작기능
2.20.1.2.2 배출댐퍼또는개폐기의작동여부에대한감시및원격조작기능
2.20.1.2.3 급기송풍기와유입공기의배출용송풍기(설치한경우에한한다)의작동여부에대한감시및
원격조작기능
2.20.1.2.4 제연구역의출입문의일시적인고정개방및해정에대한감시및원격조작기능
2.20.1.2.5 수동기동장치의작동여부에대한감시기능
2.20.1.2.6 급기구개구율의자동조절장치(설치하는경우에한한다)의작동여부에대한감시기능. 다
만, 급기구에차압표시계를고정부착한자동차압급기댐퍼를설치하고당해제어반에도차압표시계를
설치한경우에는그렇지않다.
2.20.1.2.7 감시선로의단선에대한감시기능
2.20.1.2.8 예비전원이확보되고예비전원의적합여부를시험할수있어야할것
2.21 비상전원
2.21.1 비상전원은자가발전설비, 축전지설비또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었다가
필요한때전기를공급하는장치)로서다음의기준에따라설치해야한다. 다만, 2 이상의변전소
(「전기사업법」제67조및「전기설비기술기준」제3조제2호에따른변전소를말한다)에서전력을
동시에공급받을수있거나하나의변전소로부터전력의공급이중단되는때에는자동으로다른변
전소로부터전원을공급받을수있도록상용전원을설치한경우에는그렇지않다.
2.21.1.1 점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.21.1.2 제연설비를유효하게20분이상작동할수있도록할것
2.21.1.3 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전력을공급받
을수있도록할것
2.21.1.4 비상전원의설치장소는다른장소와방화구획할것. 이경우그장소에는비상전원의공급
에필요한기구나설비외의것(열병합발전설비에필요한기구나설비는제외한다)을두어서는안된
다.
2.21.1.5 비상전원을실내에설치하는때에는그실내에비상조명등을설치할것
2.22 시험, 측정및조정등
2.22.1 제연설비는설계목적에적합한지사전에검토하고건물의모든부분(건축설비를포함한다)을
완성하는시점부터시험등(확인, 측정및조정을포함한다)을해야한다.
2.22.2 제연설비의시험등은다음의기준에따라실시해야한다.
2.22.2.1 제연구역의모든출입문등의크기와열리는방향이설계시와동일한지여부를확인하고,
동일하지아니한경우급기량과보충량등을다시산출하여조정가능여부또는재설계·개수의여부를
결정할것
2.22.2.2 2.22.2.1에따른확인결과출입문등이설계시와동일한경우에는출입문마다그바닥사이
의틈새가평균적으로균일한지여부를확인하고, 큰편차가있는출입문등에대하여는그바닥의
마감을재시공하거나, 출입문등에불연재료를사용하여틈새를조정할것
2.22.2.3 제연구역의출입문및복도와거실(옥내가복도와거실로되어있는경우에한한다) 사이의
출입문마다제연설비가작동하고있지아니한상태에서그폐쇄력을측정할것
2.22.2.4 옥내의층별로화재감지기(수동기동장치를포함한다)를동작시켜제연설비가작동하는지여
부를확인할것. 다만, 둘이상의특정소방대상물이지하에설치된주차장으로연결되어있는경우에
는주차장에서하나의특정소방대상물의제연구역으로들어가는입구에설치된제연용연기감지기의
작동에따라특정소방대상물의해당수직풍도에연결된모든제연구역의댐퍼가개방되도록하고비
상전원을작동시켜급기및배기용송풍기의성능이정상인지확인해야한다.
2.22.2.5 2.22.2.4의기준에따라제연설비가작동하는경우다음의기준에따른시험등을실시할것
2.22.2.5.1 부속실과면하는옥내및계단실의출입문을동시에개방할경우, 유입공기의풍속이2.7
의규정에따른방연풍속에적합한지여부를확인하고, 적합하지아니한경우에는급기구의개구율과
송풍기의풍량조절댐퍼등을조정하여적합하게할것. 이경우유입공기의풍속은출입문의개방에
따른개구부를대칭적으로균등분할하는10 이상의지점에서측정하는풍속의평균치로할것
2.22.2.5.2 2.22.2.5.1에따른시험등의과정에서출입문을개방하지않은제연구역의실제차압이2.
3.3의기준에적합한지여부를출입문등에차압측정공을설치하고이를통하여차압측정기구로실측
하여확인·조정할것
2.22.2.5.3 제연구역의출입문이모두닫혀있는상태에서제연설비를가동시킨후출입문의개방에
필요한힘을측정하여2.3.2의규정에따른개방력에적합한지여부를확인하고, 적합하지아니한경
우에는급기구의개구율조정및플랩댐퍼(설치하는경우에한한다)와풍량조절용댐퍼등의조정에
따라적합하도록조치할것
2.22.2.5.4 2.22.2.5.1에따른시험등의과정에서부속실의개방된출입문이자동으로완전히닫히는
지여부를확인하고, 닫힌상태를유지할수있도록조정할것
◉소방청공고제2022-241호
　「도로터널의 화재안전기술기준(NFTC 603)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
도로터널의 화재안전기술기준(NFTC 603) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0592)
붙임  도로터널의 화재안전기술기준(NFTC 603) 제정 전문 1부.  끝.
도로터널의화재안전기술기준(NFTC 603)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 제11조제1항에
따라도로터널에설치해야하는소방시설등의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라도로터널에설치하는소방시설등의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「도로터널의화재안전성능기준(N
FPC 603)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존터널이증축·개축·대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당터널에설치해야할소방시설의배관배선등의공사가현저
하게곤란하다고인정되는경우에는해당시설의기능및사용에지장이없는범위안에서이기준
의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「도로터널의화재안전기준(NFSC 603)」에적합하게설치및관리
되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.6.2 터널에설치하는소방시설등의설치및관리기준중이기준에서규정하지않은기준은개별
기술기준에따라야한다.
1.7 용어의정리
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "도로터널"이란「도로법」제10조에따른도로의일부로서자동차의통행을위해지붕이있
는구조물을말한다.
1.7.1.2 "설계화재강도"란터널내화재시소화설비및제연설비등의용량산정을위해적용하는차
종별최대열방출률(㎿)을말한다.
1.7.1.3 "횡류환기방식"이란터널안의배기가스와연기등을배출하는환기방식으로서기류를횡방
향(바닥에서천장)으로흐르게하여환기하는방식을말한다.
1.7.1.4 "대배기구방식"이란횡류환기방식의일종으로배기구에개방/폐쇄가가능한전동댐퍼를설치
하여화재시화재지점부근의배기구를개방하여집중적으로배연할수있는제연방식을말한다.
1.7.1.5 "종류환기방식"이란터널안의배기가스와연기등을배출하는환기방식으로서기류를종방
향(출입구방향)으로흐르게하여환기하는방식을말한다.
1.7.1.6 "반횡류환기방식"이란터널안의배기가스와연기등을배출하는환기방식으로서터널에수
직배기구를설치해서횡방향과종방향으로기류를흐르게하여환기하는방식을말한다.
1.7.1.7 "양방향터널"이란하나의터널안에서차량의흐름이서로마주보게되는터널을말한다.
1.7.1.8 "일방향터널"이란하나의터널안에서차량의흐름이하나의방향으로만진행되는터널을말
한다.
1.7.1.9 "연기발생률"이란일정한설계화재강도의차량에서단위시간당발생하는연기량을말한다.
1.7.1.10 "피난연결통로"란본선터널과병설된상대터널또는본선터널과평행한피난대피터널을연
결하는통로를말한다.
1.7.1.11 "배기구"란터널안의오염공기를배출하거나화재시연기를배출하기위한개구부를말한
다.
1.7.1.12 "배연용팬"이란화재시연기및열기류를배출하기위한팬을말한다.
1.7.2 이기준에서사용하는용어는1.7.1에서규정한것을제외하고는관계법령및개별기술기준에
서정하는바에따른다.
2. 기술기준
2.1 소화기
2.1.1 소화기는다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.1.1 소화기의능력단위는(「소화기구및자동소화장치의화재안전기술기준(NFTC 101)」1.7.1.6
에따른수치를말한다. 이하같다)는A급화재는3단위이상, B급화재는5단위이상및C급화재
에적응성이있는것으로할것
2.1.1.2 소화기의총중량은사용및운반의편리성을고려하여7 ㎏이하로할것
2.1.1.3 소화기는주행차로의우측측벽에50 m 이내의간격으로2개이상을설치하며, 편도2차선
이상의양방향터널과4차로이상의일방향터널의경우에는양쪽측벽에각각50 m 이내의간격으로
엇갈리게2개이상을설치할것
2.1.1.4 바닥면(차로또는보행로를말한다. 이하같다)으로부터1.5 m 이하의높이에설치할것
2.1.1.5 소화기구함의상부에"소화기"라고조명식또는반사식의표지판을부착하여사용자가쉽게
인지할수있도록할것
2.2 옥내소화전설비
2.2.1 옥내소화전설비는다음의
기준에따라설치해야한다.
2.2.1.1 소화전함과방수구는주행차로우측측벽을따라50 m 이내의간격으로설치하며, 편도2차
선이상의양방향터널이나4차로이상의일방향터널의경우에는양쪽측벽에각각50 m 이내의간격
으로엇갈리게설치할것
2.2.1.2 수원은그저수량이옥내소화전의설치개수2개(4차로이상의터널의경우3개)를동시에40
분이상사용할수있는충분한양이상을확보할것
2.2.1.3 가압송수장치는옥내소화전2개(4차로이상의터널인경우3개)를동시에사용할경우각옥
내소화전의노즐선단에서의방수압력은0.35 ㎫이상이고방수량은190 L/min 이상이되는성능의
것으로할것. 다만, 하나의옥내소화전을사용하는노즐선단에서의방수압력이0.7 ㎫을초과할경우
에는호스접결구의인입측에감압장치를설치해야한다.
2.2.1.4 압력수조나고가수조가아닌전동기또는내연기관에의한펌프를이용하는가압송수장치는
주펌프와동등이상의성능이있는별도의펌프로서내연기관의기동과연동하여작동되거나비상전
원을연결한예비펌프를추가로설치할것
2.2.1.5 방수구는40 ㎜구경의단구형을옥내소화전이설치된벽면의바닥면으로부터1.5 m 이하의
쉽게사용가능한높이에설치할것
2.2.1.6 소화전함에는옥내소화전방수구1개, 15 m 이상의소방호스3본이상및방수노즐을비치할
것
2.2.1.7 옥내소화전설비의비상전원은옥내소화전설비를유효하게40분이상작동할수있어야할것
2.3 물분무소화설비
2.3.1 물분무소화설비는다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.1.1 물분무헤드는도로면1 ㎡에대하여6 L/min 이상의수량을균일하게방수할수있도록할
것
2.3.1.2 물분무설비의하나의방수구역은25 m 이상으로하며, 3개방수구역을동시에40분이상방
수할수있는수량을확보할것
2.3.1.3 물분무설비의비상전원은물분무소화설비를유효하게40분이상작동할수있어야할것
2.4 비상경보설비
2.4.1 비상경보설비는다음의기준에따라설치해야한다.
2.4.1.1 발신기는주행차로한쪽측벽에50 m 이내의간격으로설치하며, 편도2차선이상의양방향
터널이나4차로이상의일방향터널의경우에는양쪽의측벽에각각50 m 이내의간격으로엇갈리게
설치하고, 발신기가설치된벽면의바닥면으로부터1.5 m 이하의높이에설치할것
2.4.1.2 음향장치는발신기함내에설치할수있으며, 「비상방송설비의화재안전기술기준(NFTC 20
2)」에적합하게설치된방송설비를비상경보설비와연동하여작동하도록설치한경우에는비상경보
설비의지구음향장치를설치하지않을수있다.
2.4.1.3 음향장치의음향은부착된음향장치의중심으로부터1 m 떨어진위치에서90 dB 이상이되
도록하고, 터널내부전체에유효한경보를동시에발하도록할것
2.4.1.4 시각경보기는주행차로한쪽측벽에50 m 이내의간격으로비상경보설비의상부직근에설
치하고, 설치된전체시각경보기는동시에작동될수있도록할것
2.5 자동화재탐지설비
2.5.1 터널에설치할수있는감지기의종류는다음의어느하나와같다.
(1) 차동식분포형감지기
(2) 정온식감지선형감지기(아날로그식에한한다. 이하같다.)
(3) 중앙기술심의위원회의심의를거쳐터널화재에적응성이있다고인정된감지기
2.5.2 하나의경계구역의길이는100 m 이하로해야한다.
2.5.3 2.5.1에의한감지기의설치기준은다음의
기준과같다. 다만, 중앙기술심의위원회의심의를거
처제조사의시방서에따른설치방법이터널화재에적합하다고인정되는경우에는다음의
기준에
의하지아니하고심의결과에의한제조사의시방서에따라설치할수있다.
2.5.3.1 감지기의감열부(열을감지하는기능을갖는부분을말한다. 이하같다)와감열부사이의이
격거리는10 m 이하로, 감지기와터널좌·우측벽면과의이격거리는6.5 m 이하로설치할것
2.5.3.2 2.5.3.1에도불구하고터널천장의구조가아치형의터널에감지기를터널진행방향으로설치
하고자하는경우에는감열부와감열부사이의이격거리를10 m 이하로하여아치형천장의중앙최
상부에1열로감지기를설치해야하며, 감지기를2열이상으로설치하고자하는경우에는감열부와
감열부사이의이격거리는10 m 이하로감지기간의이격거리는6.5 m 이하로설치할것
2.5.3.3 감지기를천장면(터널안도로등에면한부분또는상층의바닥하부면을말한다. 이하같
다)에설치하는경우에는감지기가천장면에밀착되지않도록고정금구등을사용하여설치할것
2.5.3.4 형식승인내용에설치방법이규정된경우에는형식승인내용에따라설치할것. 다만, 감지기
와천장면과의이격거리에대해제조사의시방서에규정되어있는경우에는시방서의규정에따라
설치할수있다.
2.5.4 2.5.2에도불구하고감지기의작동에의하여다른소방시설등이연동되는경우로서해당소방
시설등의작동을위한정확한발화위치를확인할필요가있는경우에는경계구역의길이가해당
설비의방호구역등에포함되도록설치해야한다.
2.5.5 발신기및지구음향장치는2.4를준용하여설치해야한다.
2.6 비상조명등
2.6.1 비상조명등은다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.1.1 상시조명이소등된상태에서비상조명등이점등되는경우터널안의차도및보도의바닥면
의조도는10 ㏓이상, 그외모든지점의조도는1 ㏓이상이될수있도록설치할것
2.6.1.2 비상조명등의비상전원은상용전원이차단되는경우자동으로비상조명등을유효하게60분
이상작동할수있어야할것
2.6.1.3 비상조명등에내장된예비전원이나축전지설비는상용전원의공급에의하여상시충전상태를
유지할수있도록설치할것
2.7 제연설비
2.7.1 제연설비는다음의기준을만족하도록설계해야한다.
2.7.1.1 설계화재강도20 ㎿를기준으로하고, 이때의연기발생률은80 ㎥/s로하며, 배출량은발생된
연기와혼합된공기를충분히배출할수있는용량이상을확보할것
2.7.1.2 2.7.1.1 에도불구하고, 화재강도가설계화재강도보다높을것으로예상될경우위험도분석을
통하여설계화재강도를설정하도록할것
2.7.2 제연설비는다음의기준에따라설치해야한다.
2.7.2.1 종류환기방식의경우제트팬의소손을고려하여예비용제트팬을설치하도록할것
2.7.2.2 횡류환기방식(또는반횡류환기방식) 및대배기구방식의배연용팬은덕트의길이에따라서노
출온도가달라질수있으므로수치해석등을통해서내열온도등을검토한후에적용하도록할것
2.7.2.3 대배기구의개폐용전동모터는정전등전원이차단되는경우에도조작상태를유지할수있
도록할것
2.7.2.4 화재에노출이우려되는제연설비와전원공급선및제트팬사이의전원공급장치등은250 ℃
의온도에서60분이상운전상태를유지할수있도록할것
2.7.3 제연설비의기동은다음의어느하나에의하여자동및수동으로기동될수있도록해야한다.
(1) 화재감지기가동작되는경우
(2) 발신기의스위치조작또는자동소화설비의기동장치를동작시키는경우
(3) 화재수신기또는감시제어반의수동조작스위치를동작시키는경우
2.7.4 제연설비의비상전원은제연설비를유효하게60분이상작동할수있도록해야한다.
2.8 연결송수관설비
2.8.1 연결송수관설비는다음의
기준에따라설치해야한다.
2.8.1.1 연결송수관설비의방수노즐선단에서의방수압력은0.35 ㎫이상, 방수량은400 L/min 이상을
유지할수있도록할것
2.8.1.2 방수구는50 m 이내의간격으로옥내소화전함에병설하거나독립적으로터널출입구부근과
피난연결통로에설치할것
2.8.1.3 방수기구함은50 m 이내의간격으로옥내소화전함안에설치하거나독립적으로설치하고, 하
나의방수기구함에는65 ㎜방수노즐1개와15 m 이상의호스3본을설치하도록비치할것
2.9 무선통신보조설비
2.9.1 무선통신보조설비의옥외안테나는방재실인근과터널의입구및출구, 피난연결통로등에설
치해야한다.
2.9.2 라디오재방송설비가설치되는터널의경우에는무선통신보조설비와겸용으로설치할수있다.
2.10 비상콘센트설비
2.10.1 비상콘센트설비는다음의
기준에따라설치해야한다.
2.10.1.1 비상콘센트설비의전원회로는단상교류220 V인것으로서그공급용량은1.5 ㎸A 이상인
것으로할것
2.10.1.2 전원회로는주배전반에서전용회로로할것. 다만, 다른설비의회로사고에따른영향을받
지않도록되어있는것은그렇지않다.
2.10.1.3 콘센트마다배선용차단기(KS C 8321)를설치해야하며, 충전부가노출되지않도록할것
2.10.1.4 주행차로의우측측벽에50 m 이내의간격으로바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의높
이에설치할것
◉소방청공고제2022-240호
　「소방시설용 비상전원수설비의 화재안전기술기준(NFTC 602)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합
니다.
2022년 11월 25일
소방청장
소방시설용 비상전원수설비의 화재안전기술기준(NFTC 602) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0592)
붙임  소방시설용 비상전원수설비의 화재안전기술기준(NFTC 602) 제정 전문 1부.  끝.
소방시설용비상전원수전설비의화재안전기술기준(NFTC 602)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4의소방
시설에설치해야하는비상전원수전설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라소방시설의비상전원인비상전원수전설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「소방시설용비상전원수전설비의
화재안전성능기준(NFPC 602)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축·개축·대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할비상전원수전설비의배관배선등의
공사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위안에
서이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「소방시설용비상전원수전설비의화재안전기준(NFSC 602)」에적
합하게설치및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "과전류차단기"란「전기설비기술기준의판단기준」제38조와제39조에따른것을말한다.
1.7.1.2 "방화구획형"이란수전설비를다른부분과건축법상방화구획을하여화재시이를보호하도
록조치하는방식을말한다.
1.7.1.3 "변전설비"란전력용변압기및그부속장치를말한다.
1.7.1.4 "배전반"이란전력생산시설등으로부터직접전력을공급받아분전반에전력을공급해주는
것으로서다음의배전반을말한다.
(1) "공용배전반"이란소방회로및일반회로겸용의것으로서개폐기, 과전류차단기, 계기와그밖의
배선용기기및배선을금속제외함에수납한것을말한다.
(2) "전용배전반"이란소방회로전용의것으로서개폐기, 과전류차단기, 계기와그밖의배선용기기
및배선을금속제외함에수납한것을말한다.
1.7.1.5 "분전반"이란배전반으로부터전력을공급받아부하에전력을공급해주는것으로서다음의
배전반을말한다.
(1) "공용분전반"이란소방회로및일반회로겸용의것으로서분기개폐기, 분기과전류차단기와그밖
의배선용기기및배선을금속제외함에수납한것을말한다.
(2) "전용분전반"이란소방회로전용의것으로서분기개폐기, 분기과전류차단기와그밖의배선용기
기및배선을금속제외함에수납한것을말한다.
1.7.1.6 "비상전원수전설비"란화재시상용전원이공급되는시점까지만비상전원으로적용이가능한
설비로서상용전원의안전성과내화성능을향상시킨설비를말한다.
1.7.1.7 "소방회로"란소방부하에전원을공급하는전기회로를말한다.
1.7.1.8 "수전설비"란전력수급용계기용변성기·주차단장치및그부속기기를말한다.
1.7.1.9 "옥외개방형"이란건물의옥외또는건물의옥상에울타리를설치하고그내부에수전설비를
설치하는방식을말한다.
1.7.1.10 "인입개폐기"란「전기설비기술기준의판단기준」제169조에따른것을말한다.
1.7.1.11 "인입구배선"이란인입선의연결점으로부터특정소방대상물내에시설하는인입개폐기에이
르는배선을말한다.
1.7.1.12 "인입선"이란「전기설비기술기준」제3조제1항제9호에따른것을말한다.
1.7.1.13 "일반회로"란소방회로이외의전기회로를말한다.
1.7.1.14 "전기사업자"란「전기사업법」제2조제2호에따른자를말한다.
1.7.1.15 "큐비클형"이란수전설비를큐비클내에수납하여설치하는방식으로서다음의형식을말한
다.
(1) "공용큐비클식"이란소방회로및일반회로겸용의것으로서수전설비, 변전설비와그밖의기기
및배선을금속제외함에수납한것을말한다.
(2) "전용큐비클식"이란소방회로용의것으로수전설비, 변전설비와그밖의기기및배선을금속제
외함에수납한것을말한다.
2. 기술기준
2.1 인입선및인입구배선의시설
2.1.1 인입선은특정소방대상물에화재가발생할경우에도화재로인한손상을받지않도록설치해야
한다.
2.1.2 인입구배선은「옥내소화전설비의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1)에따른
내화배선으로해야한다.
2.2 특별고압또는고압으로수전하는경우
2.2.1 일반전기사업자로부터특별고압또는고압으로수전하는비상전원수전설비는방화구획형, 옥
외개방형또는큐비클(Cubicle)형으로서다음의기준에적합하게설치해야한다.
2.2.1.1 전용의방화구획내에설치할것
2.2.1.2 소방회로배선은일반회로배선과불연성의격벽으로구획할것. 다만, 소방회로배선과일반회
로배선을15 ㎝이상떨어져설치한경우는그렇지않다.
2.2.1.3 일반회로에서과부하, 지락사고또는단락사고가발생한경우에도이에영향을받지아니하고
계속하여소방회로에전원을공급시켜줄수있어야할것
2.2.1.4 소방회로용개폐기및과전류차단기에는"소방시설용"이라표시할것
2.2.1.5 전기회로는그림2.2.1.5와같이결선할것
1. 전용의전력용변압기에서소방부하에전
원을공급하는경우
가. 일반회로의과부하또는단락사고시
에CB₁₀(또는PF₁₀)이CB₁₂(또는PF
₁₂) 및CB₂₂(또는F₂₂)보다먼저차
단되어서는안된다.
나. CB₁₁(또는PF₁₁)은CB₁₂(또는
PF₁₂)와동등이상의차단용량일것
2. 공용의전력용변압기에서소방부하에전
원을공급하는경우
가. 일반회로의과부하또는단락사고시
에CB₁₀(또는PF₁₀)이CB₂₂(또는F₂
₂) 및CB(또는F)보다먼저차단되어서는
안된다.
나. CB₂₁(또는PF₂₁)은CB₂₂(또는
F₂₂)와동등이상의차단용량일것
약호
명칭
약호
명칭
CB
전력차단기
CB
전력차단기
PF
전력퓨즈(고압또는특별고압용)
PF
전력퓨즈(고압또는특별고압용)
F
퓨즈(저압용)
F
퓨즈(저압용)
Tr
전력용변압기
Tr
전력용변압기
그림2.2.1.5 고압또는특별고압수전의전기회로
2.2.2 옥외개방형은다음의기준에적합하게설치해야한다.
2.2.2.1 건축물의옥상에설치하는경우에는그건축물에화재가발생할경우에도화재로인한손상
을받지않도록할것
2.2.2.2 공지에설치하는경우에는인접건축물에화재가발생한경우에도화재로인한손상을받지
않도록할것
2.2.2.3 그밖의옥외개방형의설치에관하여는2.2.1.2부터2.2.1.5까지의규정에적합하게설치할것
2.2.3 큐비클형은다음의기준에적합하게설치해야한다.
2.2.3.1 전용큐비클또는공용큐비클식으로설치할것
2.2.3.2 외함은두께2.3 ㎜이상의강판과이와동등이상의강도와내화성능이있는것으로제작해
야하며, 개구부(2.2.3.3의각기준에해당하는것은제외한다)에는「건축법시행령」제64조에따른
방화문으로서60분+ 방화문, 60분방화문또는30분방화문으로설치할것
2.2.3.3 다음의기준(옥외에설치하는것에있어서는(1)부터(3)까지)에해당하는것은외함에노출하
여설치할수있다.
(1) 표시등(불연성또는난연성재료로덮개를설치한것에한한다)
(2) 전선의인입구및인출구
(3) 환기장치
(4) 전압계(퓨즈등으로보호한것에한한다)
(5) 전류계(변류기의2차측에접속된것에한한다)
(6) 계기용전환스위치(불연성또는난연성재료로제작된것에한한다)
2.2.3.4 외함은건축물의바닥등에견고하게고정할것
2.2.3.5 외함에수납하는수전설비, 변전설비와그밖의기기및배선은다음의기준에적합하게설치
할것
2.2.3.5.1 외함또는프레임(Frame) 등에견고하게고정할것
2.2.3.5.2 외함의바닥에서10 ㎝(시험단자, 단자대등의충전부는15 ㎝) 이상의높이에설치할것
2.2.3.6 전선인입구및인출구에는금속관또는금속제가요전선관을쉽게접속할수있도록할것
2.2.3.7 환기장치는다음의기준에적합하게설치할것
2.2.3.7.1 내부의온도가상승하지않도록환기장치를할것
2.2.3.7.2 자연환기구의개부구면적의합계는외함의한면에대하여해당면적의3분의1 이하로
할것. 이경우하나의통기구의크기는직경10 ㎜이상의둥근막대가들어가서는안된다.
2.2.3.7.3 자연환기구에따라충분히환기할수없는경우에는환기설비를설치할것
2.2.3.7.4 환기구에는금속망, 방화댐퍼등으로방화조치를하고, 옥외에설치하는것은빗물등이들
어가지않도록할것
2.2.3.8 공용큐비클식의소방회로와일반회로에사용되는배선및배선용기기는불연재료로구획할
것
2.2.3.9 그밖의큐비클형의설치에관하여는2.2.1.2부터2.2.1.5까지의규정및한국산업표준에적합
할것
2.3 저압으로수전하는경우
2.3.1 전기사업자로부터저압으로수전하는비상전원수전설비는전용배전반(1·2종)·전용분전반(1·2종)
또는공용분전반(1·2종)으로해야한다.
2.3.1.1 제1종배전반및제1종분전반은다음의기준에적합하게설치해야한다.
2.3.1.1.1 외함은두께1.6 ㎜(전면판및문은2.3 ㎜) 이상의강판과이와동등이상의강도와내화성
능이있는것으로제작할것
2.3.1.1.2 외함의내부는외부의열에의해영향을받지않도록내열성및단열성이있는재료를사용
하여단열할것. 이경우단열부분은열또는진동에따라쉽게변형되지않아야한다.
2.3.1.1.3 다음의기준에해당하는것은외함에노출하여설치할수있다.
(1) 표시등(불연성또는난연성재료로덮개를설치한것에한한다)
(2) 전선의인입구및입출구
2.3.1.1.4 외함은금속관또는금속제가요전선관을쉽게접속할수있도록하고, 당해접속부분에는
단열조치를할것
2.3.1.1.5 공용배전반및공용분전반의경우소방회로와일반회로에사용하는배선및배선용기기는
불연재료로구획되어야할것
2.3.1.2 제2종배전반및제2종분전반은다음의기준에적합하게설치해야한다.
2.3.1.2.1 외함은두께1 ㎜(함전면의면적이1,000 ㎠를초과하고2,000 ㎠이하인경우에는1.2 ㎜,
2,000 ㎠를초과하는경우에는1.6 ㎜) 이상의강판과이와동등이상의강도와내화성능이있는것으
로제작할것
2.3.1.2.2 2.3.1.1.3(1) 및(2)에서정한것과120 ℃의온도를가했을때이상이없는전압계및전류
계는외함에노출하여설치할것
2.3.1.2.3 단열을위해배선용불연전용실내에설치할것
2.3.1.2.4 그밖의제2종배전반및제2종분전반의설치에관하여는2.3.1.1.4 및2.3.1.1.5의규정에적
합할것
2.3.1.3 그밖의배전반및분전반의설치에관하여는다음의기준에적합해야한다.
2.3.1.3.1 일반회로에서과부하·지락사고또는단락사고가발생한경우에도이에영향을받지아니하
고계속하여소방회로에전원을공급시켜줄수있어야할것
2.3.1.3.2 소방회로용개폐기및과전류차단기에는"소방시설용"이라는표시를할것
2.3.1.3.3 전기회로는그림2.3.1.3.3과같이결선할것
1. 일반회로의과부하또는단락사고시SM이SN, SN1 및SN2
보다먼저차단되어서는안된다.
2. SF는SN과동등이상의차단용량일것
약호
명칭
S
저압용개폐기및과전류차단기
그림2.3.1.3.3 저압수전의전기회로
◉소방청공고제2022-237호
　「연결살수설비의 화재안전기술기준(NFTC 503)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
연결살수설비의 화재안전기술기준(NFTC 503) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0592)
붙임  연결살수설비의 화재안전기술기준(NFTC 503) 제정 전문 1부.  끝.
연결살수설비의화재안전기술기준(NFTC 503)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제5호다
목에따른연결살수설비의설치및관리에필요한사항에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라소화활동설비인연결살수설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「연결살수설비의화재안전성능기
준(NFPC 503)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할연결살수설비의배관배선등의공사
가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서이
기준의일부를적용하지않을수있다.