yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
거꾸로 세운다
                   조 작 방 법                               손잡이를
                             작동레버를    누름판을   (뚜껑을 열거나
            ㆍ                                            아래위로
                               잡는다     누른다   누름판을 누르는
소화기의 구분                                                  움직인다
                                             동작을 포함한다)
          수동펌프에 의하여 자동하는
    물                                                     ○
          것
  소 화 기
          그 밖의 것                 ○
<삭 제>                        <삭 제>   <삭제 >
       A급 B급화재의 능력단위의 수
  강 화 액                         ○
       치가 1을 넘는 것
  소 화 기
       그 밖의 것                   ○       ○
포   소 화    기                    ○               ○
할로겐화합물 B급화재에 대한 능력단위의 수
                                ○
  소화기  치가 1을 넘는 것
   ㆍ
          B급화재에 대한 능력단위의 수
 이산화탄소                          ○       ○
          치가 1인 것
  소화기
          약제의 중량이 1킬로그램을
  분 말                           ○       ○
          넘는 것
  소 화 기
          그 밖의 것                ○       ○
 분체(粉體)
                D급화재용           ○       ○
  소 화 기

 ④ 소화기를 신청된 조작방법에 따라 작동시키는 경우 다음 각 호의 어느 하나에 적합하여야한다.
 1. 조작방법이 작동레버를 잡거나 누름판을 누르는 방식의 작동력은 200 N 이하이어야 한다. 다만,
  손가락으로 누름판을 누르는 방식의 휴대식소화기의 작동력은 50 N 이하이어야 한다.
 2. 조작방법이 누름판을 때리는 식의 작동력은 0.5 ㎏의 추를 30 ㎝ 높이에서 낙하시켰을 경우 완전
  하게 작동되어야 한다.
 3. 회전식 밸브의 개폐를 요하는 힘은 8 Nㆍm 이하이어야 한다.
 ⑤ 휴대식소화기 작동레버의 길이는 제23조제4항제2호에서 규정한 손잡이 길이의 80% 이상이어야
 한다.
제7조의 제목 “(내식 및 방청)”을 “(내식 및 방청시험)”으로 하고, 같은 조 제1항 중 “소화기는
각 부분을 내구력이 있는 양질의 재질로 제조하여야 하고”를 “소화기의”로 하며, 같은 조 제2항 각
호 외의 부분 본문 중 “접촉하는”을 “상시 접촉하는”으로 하고, 같은 항 제1호 중 “축압식소화기
중 분말소화약제”를 “축압식 소화기 중 분말소화약제 또는 분체(D급화재용 분말 또는 과립형태의 것
을 말한다)소화약제”로 하며, 같은 항 제2호를 다음과 같이 하고, 같은 조 제4항제2호 중 “엄지손가락
또는 손가락”을 “손가락”으로 하며, 같은 조 제5항 중 “소화기 본체용기”를 “용기”로, “(페인트
와 바니시-도료의 밀착성 시험방법)”을 “(도료와 바니시 - 도료의 밀착성 시험 방법)”으로 하고,
같은 조에 제6항을 다음과 같이 신설한다.
 2. 액체계소화약제를 충전한 경우에는 제1호에서 규정한 부식시험 외에 (사용상한온도 ±2)℃에서
  충전한 소화약제에 90일 동안 노출시키는 시험과 다음 표에서 정하는 시험
구          분                  부      식    시   험
충전한 소화약제가 산성인 소화기            3 % 황산수용액에 14일간 담근다
충전한 소화약제가 알칼리성인 소화기          3 % 수산화나트륨수용액에 14일간 담근다

 ⑥ 아연을 15 wt% 이상 함유한 황동 재질의 밸브는 암모니아 응력균열시험을 10일간 실시하고, 25
 배 확대하여 관찰하는 경우 균열이 없어야 한다.
제8조제1항을 다음과 같이 한다.
 ① 이산화탄소소화기에 충전하는 이산화탄소의 순도는 99.5 % 이상이어야 한다.
제8조제2항 중 “있는 가스를 발생하지 아니하는 양질의 것이어야”를 “있는 가스를 발생하지 아니하
여야”로 하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “및”을 “또는”으로, “염류 (이하 “인산염류
등””을 “염류(이하 “인산염류등””으로 하며, 같은 항 제2호나목 중 “92”를 “90”으로 하며,
같은 항 제3호부터 제5호까지를 각각 다음과 같이 하고, 같은 항 제8호 중 “페네트로메타(Penetromet
er)시험기”를 “침입도시험기(Penetrometer)”로 하며, 같은 항에 제9호 및 제10호를 각각 다음과
같이 신설한다.
 3. 상대습도가 50 % 이하인 대기 중에서 시료를 정량하여 농도 (95 ~ 98) %의 농황산을 건조제로
  사용한 데시게이터 내에 (18 ~ 24) ℃로 24시간 놓아둔 후 정량하여 아래 수식으로 계산한 수분
  함유율이 0.2 wt % 이하이어야 한다.

                                  100 (W1 - W2)
                       M =
                                        W1

               M : 수분함유율 (%)
               W1 : 원시료의 무게 (g)
               W2 : 24시간 건조후의 시료의 무게 (g)

 4. (20 ± 2) ℃, 50 % 상대습도에서 48시간 보존하고 다시 (20 ± 2) ℃, 80 % 상대습도에서 48시
  간 동안 보존하는 시험을 반복하여 20일간 시험하는 경우 아래의 수식으로 계산한 흡습율이 중탄
  산나트륨이 주성분인 것은 0.2 wt %, 중탄산칼륨이 주성분인 것은 2 wt %, 인산염류등이 주성분
  인 것은 1.5 wt % 이하이어야 하며, 시험 후 시료는 유동성이 있고 고화되지 아니하여야 한다.

                        100 (W2 - W1)
             M =
                             W1
      M : 흡습율 (%)
      W1 : (20 ± 2) ℃, 상대습도 50 %에서 최초 48시간 놓아둔 후의 시료의 중량 (g)
      W2 : (20 ± 2) ℃, 상대습도 50 %로 48시간 보존 후 상대습도 80 %로 48시간 보
            존하는 것을 반복하여 20일 시험 후의 시료의 중량 (g)

 5. 겉보기비중은 0.8 g/mL 이상이어야 하고, 설계값 ±0.1 g/mL 이내이어야 한다.
 9. 온도상승시험
   (60 ± 2) ℃에서 7일간 보존하고 실온에서 3일간 보존한 후 유동성이 있어야 하며 고화되지 아니
  하여야 한다.
10. 절연내력시험
   C급 화재용은 최소 5000 V의 교류전압을 가하는 시험에서 내전압에 이상이 없어야 한다.
제8조제4항제1호 중 “알카리 금속염류”를 “알칼리금속염류”로, “알카리성”을 “알칼리성”으로
하고, 같은 항 제2호 중 “소화기를 정상적인 상태에서 작동한 경우 방사되는 강화액은 응고점이”를
“강화액소화약제의 응고점은”으로 하며, 같은 항 제3호 중 “강화액소화약제에 적응대상 금속재료를
(38”을 “강화액소화약제와 접촉하는 금속재료를 (50”으로, “℃에 21일 동안 놓아두었을 때 금속재
료의 중량손실이”를 “℃에서 90일간 소화약제에 침지한 후 금속재료의 중량손실은”으로, “3 ㎎/2
0”을 “1 ㎎/58.9”로 하고, 같은 항 제4호 중 “℃온도의”를 “℃의”로, “600~700”을 “(600
~ 700)”으로 하며, 같은 항 제5호 중 “강화액소화약제를”을 “강화액소화약제의 변질시험(”로,
“℃ 온도로 216시간 유지한”을 “℃로 216시간 보존한”으로, “(-18 ± 2) ℃ 온도로 24시간 유지
한”을 “- (18 ± 2) ℃로 24시간 보존한”으로, “시험을 하고 변질후”를 “시험) 후의”로 하고,
같은 항 제7호 중 “(화학제품의 비중 측정방법)”을 “(화학 제품의 밀도 및 비중 측정 방법)”으로,
“비중병”을 “비중병 등”으로, “2”를 “0.5”로, “±0.02이내이어야”를 “±0.02 이내이어야”
로 하고, 같은 항 제8호 중 “측정하였을 때 설계값 ±0.4이내이어야”를 “(20 ± 2) ℃에서 측정한
경우 pH 6 ~ 9 범위이어야 하며, 설계값 ±0.4 이내이어야”로 한다.
제8조제5항제1호 중 “mN/m미만이어야”를 “mN/m 이하이어야”로 하고, 같은 항 제3호를 다음과
같이 하고, 같은 항에 제5호를 다음과 같이 신설한다.
 3. 금속부식시험
   침윤수용액과 접촉하는 금속재료를 (50 ± 2) ℃에서 90일간 소화약제에 침지한 후 금속재료의
  중량손실은 각각 1일에 1 ㎎/58.9 ㎠ 이하이어야 한다.
 5. 수소이온농도는 KS M 0011(수용액의 pH측정방법)에 따라 (20 ± 2) ℃에서 측정한 경우 pH
  6 ~ 9 범위이어야 하며, 설계값 ±0.4 이내이어야 한다.
제8조제6항제1호 본문 중 “소화약제”를 “포소화약제”로 하고, 같은 호 단서 중 “아니하다”를
“아니한다”로 하며, 같은 항 제3호 중 “℃ 온도의 소화약제”를 “℃의 포소화약제”로, “소화약제
용량”을 “포소화약제 용량”으로, “방사전”을 “방사 전”으로 하고, 같은 항 제4호 중 “수용액
의”를 “포소화약제의”로, “수용액을”을 “포소화약제를”로 하며, 같은 항 제5호 중 “변질 시험
후”를 “포소화약제의 변질시험 후”로 하고, 같은 항 제6호 중 “(화학제품의 비중 측정방법)에 따라
(20±0.5)”를 “(화학 제품의 밀도 및 비중 측정 방법)의 비중부액계 또는 비중병 등을 사용하여 (20
± 0.5)”로, “±0.02이어야”를 “±0.02 이내이어야”로 하며, 같은 항 제7호 중 “계산))에 따라
(20±1)”을 “계산)에 따라 (20 ± 1)”로, “%이어야”를 “% 이내이어야”로 하고, 같은 항 제8호
중 “(20± 0.5) ℃에서 측정하였을 때 설계값의 ±0.4이어야”를 “(20 ± 2) ℃에서 측정한 경우 pH
6 ~ 9 범위이어야 하며, 설계값 ±0.4 이내이어야”로 하며, 같은 항 제9호 중 “포소화약제에 강철,
알루미늄의 금속재료를 (38±”를 “포소화약제와 접촉하는 금속재료를 (50 ±”로, “21일 동안 놓아
두었을 때 금속재료의 중량손실이”를 “90일간 소화약제에 침지한 후 금속재료의 중량손실은”으로,
“3 ㎎/20”을 “1 ㎎/58.9”로 하고, 같은 항 제10호 중 “하며”를 “하며,”로 하며, 같은 항 제11
호 중 “응고점이”를 “응고점은”으로 한다.
제8조제7항을 삭제하고, 같은 조 제8항 각 호 외의 부분 중 “할로겐화합물등”을 “할로겐화합물 등”
으로, “각 호”를 “각 호의 어느 하나”로 하며, 같은 항 제1호를 다음과 같이 하고, 같은 항 제2호
중 “(이하 “할론1301”이라 한다)의 소화약제의”를 “(이하 “할론1301”이라 한다)의 소화약
제”로 하며, 같은 조 제9항 및 제10항을 각각 제10항 및 제11항으로 하고, 같은 조에 제9항을 다음과
같이 신설하며, 같은 조 제10항(종전의 제9항) 중 “별표1”을 “별표 1”로 하고, 같은 조 제11항(종
전의 제10항) 중 “석출되지”를 “석출(析出)되지”로 한다.
 1. 브로모클로로디플루오로메탄(이하 “할론 1211”이라 한다), 디클로로트리플루오로에탄(이하
  “HCFC-123”이라 한다), 도데카플루오로-2-메틸 펜탄-3-원(이하 “FK-5-1-12”라 한
  다), 헥사플루오로프로판(이하 “HFC-236fa”라 한다)등의 소화약제 순도는 99.0 mol % 이상
  이어야 한다.
 ⑨ 소화기에 충전하는 분체소화약제는 염화나트륨, 흑연, 구리 등을 주성분으로 하는 분말 또는 과립
 형태의 물질로서 다음 각 호에 적합하여야 한다.
 1. D급화재용으로만 사용되는 것일 것
 2. 소화약제의 주성분은 제조사가 신청한 것과 일치할 것
제9조“할로겐화물소화기”를 “할로겐화합물소화기”로 한다.
제10조의 제목 “(대형소화기의 소화약제)”를 “(대형소화기)”로 하고, 같은 조 제3호 중 “할로겐
화물소화기”를 “할로겐화합물소화기”로 한다.
제11조의 제목 “(용기의 재질 및 두께)”를 “(소화기 본체용기)”로 하고, 같은 조 제1항 및 제2항을
각각 다음과 같이 하며, 같은 조 제3항 중 “본체용기”를 “용기”로 한다.
 ① 용기의 재질은 KS D 3512(냉간 압연 강판 및 강대), KS D 5201(구리 및 구리합금 판 및 띠),
 KS D 3705(열간 압연 스테인리스 강판 및 강대) 또는 KS D 6701(알루미늄 및 알루미늄 합금의
 판 및 띠)에 적합하거나 이와 동등 이상의 내식성이 있는 재질로 하고 그 두께는 0.71 ㎜ 이상이어야
 한다.
 ② 원통형 및 구형의 용기 응력(S)은 다음 식에 따라 산출하는 경우 용기 재료에 대한 최대항복점의
 80 % 이하 또는 최대인장강도의 50 % 이하이어야 한다. 이 경우 재료의 최대항복점 또는 최대인장
 강도를 정한 공인된 규격(KS등)이 없는 때에는 해당 재료의 최대인장강도를 측정한 값을 적용한다.
원통형 용기             구형 용기

             S = Pd/2t          S = Pd/4t

          S : 내압시험압력에서 응력[㎫]
          P : 내압시험압력(제1압력)[㎫]
          d : 용기의 내경(㎜)
          t : 용기의 두께(㎜)


제12조의 제목 “(본체용기의 내압)”을 “(내압시험)”으로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 중
“소화기의 본체용기”를 “용기”로, “의 내압은 다음 각 호”를 “, 밸브 등(캡 및 플러그를 포함한
다. 이하 같다), 호스, 노즐 및 결합부 등은 다음 각 호의 내압시험”으로 하며, 같은 항 제1호를 다음과
같이 하고, 같은 항 제2호 및 제3호를 각각 삭제하며, 같은 항에 제4호 및 제5호를 각각 다음과 같이
신설하고, 같은 조 제2항을 다음과 같이 하며, 같은 조에 제3항을 다음과 같이 신설한다.
 1. 소화기 각 부분이 결합된 상태에서 다음 표의 구분에 따른 제2압력(이산화탄소소화기의 호스는 16
  ㎫)을 5분간 수압력으로 가하는 경우 부품이나 결합부위에서 물이 새거나 현저한 변형이 생기지 아
  니하여야 한다.
구   분        안전밸브      제1압력      제2압력

                            없는 것      P × 2.0   P × 2.7
              가압식 소화기
                            있는 것      P × 1.6   P × 1.6
                            없는 것      Q × 2.0   Q × 3.0
              축압식 소화기
                            있는 것      Q × 1.6   Q × 1.6


         비고
         1. P(폐쇄압력)
          가. 가압용가스용기 및 압력조정기가 있는 소화기의 용기에 있어서는 조정
            압력의 최대치
         나. 가목에서 정하는 용기 외의 용기에 있어서는 그 내부의 온도를 (40 ±
              2) ℃(소화기의 사용온도범위가 40 ℃를 넘는 것은 그 최고온도)로
              한 때의 최대치
         2. Q(내부압력)
         축압식 소화기의 용기에 있어서는 그 내부온도를 (40 ± 2) ℃(소화기의
         사용온도범위가 40 ℃를 넘는 것은 그 최고온도)로 한때 제28조에 규정
         하는 지시압력계 사용압력의 상한치


 4. 개폐식의 노즐은 제1항제1호의 표에서 정하는 제1압력을 5분간 수압력으로 가하는 경우 부품이나
  결합부위에서 물이 새거나 현저한 변형이 생기지 아니하여야 한다.
 5. 가스계소화기의 호스는 제1항제1호의 시험 외에 다음 각 목에 따른 구부림(호스 바깥지름의 5배에
  해당하는 안지름이 되도록 호스를 고리모양으로 구부린 상태) 내압시험을 하는 경우 부품이나 결합
  부위에서 물이 새거나 현저한 변형이 생기지 아니하여야 한다.
  가. 이산화탄소소화기 : 12 ㎫의 수압력으로 5분
  나. 그 외 가스계소화기 : 제1항제1호의 표에서 정하는 제1압력을 수압력으로 5분
 ② 가스계소화기의 방사관 및 결합금속구는 제1항제5호에 해당하는 수압력을 5분간 가하는 시험을
 하는 경우 물이 새거나 이탈되지 아니하고 그 밖의 장해가 생기지 아니하여야 한다.
 ③ 가압식 소화기의 가스도입관은 제1항제1호의 표에서 정하는 가압식 소화기 구분에 따른 제2압력
 (용기와 가압용가스용기 사이에 압력조정기 및 개폐밸브가 있는 가스도입관은 20 ㎫)의 수압력을 5
 분간 가하는 시험을 하는 경우 물이 새거나 현저한 변형이 생기지 아니하여야 한다.
제12조의2를 다음과 같이 신설한다.
제12조의2(파열압시험) 용기 및 밸브는 다음 각 호의 구분에 따른 압력을 1분간 가하는 경우 파열
 및 파손이 없어야 하며 내용적의 10% 이상의 영구 변형 또는 국부변형 등이 생기지 아니하여야
 한다.
 1. 축압식 소화기는 (20 ± 2) ℃ 충전압력의 6배 압력
 2. 가압식 소화기는 (20 ± 2) ℃ 에서 노즐이 닫힌 상태에서 작동할 때 용기가 받는 최대압력의 6배
  압력
제13조의 제목 “(소화기의 패킹)”을 “(패킹)”으로 하고, 같은 조 제5호 중 “경우 그 소화기의”를
“경우”로 한다.
제14조의 제목 “(소화기의 구금 및 밸브 등)”을 “(결합부 및 밸브 등)”으로 하고, 같은 조 각 호
외의 부분 중 “소화기의 밸브 등(캡 및 플러그를 포함한다. 이하 “밸브”라 한다) 및 용기 결합부는”
을 “결합부 및 밸브 등은”으로 하며, 같은 조 제1호를 삭제하고, 같은 조 제3호를 다음과 같이 한다.
 3. 밸브가 개방된 경우에 밸브 등은 소화약제가 유효하게 방사하는 것을 방해하지 않아야 하며, 분해
     되거나 이탈되지 아니하여야 한다.
제14조제4호 본문 중 “한국공업규격”을 “한국산업표준(KS)”으로 하고, 같은 호 단서를 삭제하며,
같은 조 제5호 중 “끼워야 하며(결합부가 테이퍼나사인 경우 제외), 결합 시 제12조 제1항 제1호의
규정에 의한 제2압력에 견딜 수 있어야”를 “끼워야”로 하고, 같은 호에 후단을 다음과 같이 신설한
다.
     다만 결합부가 테이퍼나사인 경우는 제외한다.
제14조제6호 전단 중 “본체 용기내의 압력을 감압”을 “용기 내의 압력을 감압”으로 하고, 같은 호
후단 중 “본체용기내”를 “용기 내”로 하며, 같은 조 제7호 본문 중 “(알루미늄합금다이케스팅)”
을 “(다이캐스팅용 알루미늄합금)”으로, “알루미늄합금 봉”을 “알루미늄 합금 봉”으로, “(동 및
동 합금봉)”을 “(구리 및 구리합금 봉)”으로 하고, 같은 호 단서를 삭제하며, 같은 조에 제8호를 다
음과 같이 신설한다.
 8. 밸브의 나사부 최소 두께는 2 ㎜ 이상이어야 하며, 나사산에 손상이 생기는 가공 등이 없어야 한다.
     다만, 감압공 또는 감압구(홈)는 제외한다.
제15조의 제목 “(호스)”를 “(호스 등)”으로 하고, 같은 조 제1항 각 호 외의 부분 단서 중 “수있
다”를 “수 있다”로 하며, 같은 항 제1호 중 “할로겐화물소화기”를 “할로겐화합물소화기”로 하
고, 같은 항 제4호 중 “액체계 소화약제 소화기”를 “액체계소화기”로 하며, 같은 조 제2항제1호를
삭제하고, 같은 항 제4호 중 “없어야 하고, 합성수지류 호스는 제5조제1호 및 제3호에 적합하여야”를
“없어야”로 한다.
제15조제3항 각 호 외의 부분을 다음과 같이 한다.
 소화기의 운반 및 유지관리를 효율적으로 하기 위하여 다음 각 호에 적합한 호스걸이를 설치하여야
 한다. 다만, 호스걸이가 필요 없는 소화기는 그러하지 아니한다.
제15조제4항 중 “것이어야 하며, 합성수지제를 사용하는 경우에는 제5조(합성수지노화시험) 제1호 및
제3호에 적합하여야”를 “것이어야”로 하고, 같은 조 제5항을 삭제하며, 같은 조에 제6항 및 제7항을
각각 다음과 같이 신설한다.
 ⑥ 이산화탄소소화기의 방사관은 그 둘레를 열의 불량도체로 피복하여야 한다.
 ⑦ 방사나팔은 비흡습성이고 전기절연성이 있는 견고한 재료로 제조된 것이어야 한다.
제16조제2항제1호 및 제4호를 각각 삭제한다.
제19조제3호를 다음과 같이 한다.
 3. 소화기의 방사거리는 (20 ± 2) ℃에서 다음 각 목에 적합하여야 한다. 다만, D급화재용 분체소화
기는 제외한다
  가. 분말소화기의 방사거리는 최소 3 m(충전 약제량이 2 kg 이하는 1.5 m) 이상이어야 하고, 신청
       된 방사거리 설계값에서 충전 소화약제의 80 % 이상이 회수되어야 한다.
  나. 액체계소화기의 방사거리는 최소 1.5 m(충전 약제량이 2 kg 이하는 1.0 m) 이상이어야 하고,
       신청된 방사거리 설계값에서 충전 소화약제의 80 % 이상이 회수되어야 한다.
제19조의2부터 제19조의5까지를 각각 다음과 같이 신설한다.
제19조의2(기울임방사시험) 휴대식 소화기는 (20 ± 2) ℃에서 수직상태로부터 45° 각도(전ㆍ후
 ㆍ좌ㆍ우 4개 방향)를 기울여 방사하는 경우 충전된 소화약제 중량의 80 % 이상이 방사되어야
 한다.
제19조의3(방사유량시험) 축압식 소화기는 (20 ± 2) ℃에서 방사시간(설계값)의 2/3시간을 적용하
 여 3회 방사하는 경우 각각의 방사유량은 3회 평균값의 ±10 % 이내이어야 한다.
제19조의4(간헐방사시험) 축압식 소화기는 (사용하한온도 ± 2) ℃, (20 ± 2) ℃, (사용상한온도
 ± 2) ℃에서 각각 16시간 이상 보존 후 실온에서 2초 개방 후 2초 폐쇄를 주기로 하여 반복 작
 동하는 경우 충전된 소화약제 중량의 80 % 이상이 방사되어야 한다.
제19조의5(30일 보존시험) 소화기를 (50 ± 2) ℃에서 30일간 보존하고 방사시험을 하는 경우 충
 전된 소화약제 중량의 85 % 이상이 방사되어야 한다.
제20조 제목 외의 부분을 제1항으로 하고, 같은 조 제1항(종전의 제목 외의 부분) 중 “견디는 것이어
야 하고”를 “견딜 수 있도록”으로, “양질의 재료를 사용한 견고한 것이어야”를 “재료를 사용하여
야”로 하며, 같은 조에 제2항 및 제3항을 각각 다음과 같이 신설한다.
 ② 소화기는 다음 각 호의 시험을 하는 경우 부품의 이탈 및 파손(작동에 영향을 미치는 변형을 포함
 한다)이 없어야 하며 낙하충격으로 작동되거나 기밀누설이 발생하지 아니하여야 한다.
 1. 차륜식소화기 또는 「고압가스안전관리법」의 적용을 받는 소화기는 수직방향에서 30˚의 각도
  (전ㆍ후ㆍ좌ㆍ우 4개 방향)로 경사시킨 상태에서 콘크리트 바닥 위에서 쓰러뜨린다.
 2. 제1호 외의 소화기는 수직방향에서 30˚의 각도(전ㆍ후ㆍ좌ㆍ우 4개 방향)로 경사시킨 상태에서
  지상 1.5m 높이로 하여 콘크리트 바닥에 자연낙하 시킨다.
 ③ 충격시험 후 제12조에서 규정한 내압시험에 적합하여야 한다.
제22조제4항 중 “안전장치를”을 “휴대식 소화기는 안전장치를”로, “30분 진동시험하는”을 “60
㎐의 진동주파수에서 30분간 진동시험을 실시하는”으로, “한다.(휴대식소화기에 한함)”를 “한다”
로 하고, 같은 조에 제5항부터 제7항까지를 각각 다음과 같이 신설한다.
 ⑤ 안전장치가 장착되어 있는 소화기의 작동장치에 220 N으로 30초 동안 힘을 가하는 경우 안전장치
 가 파손 및 변형되거나 이탈되어서는 안 되며 정상적으로 작동되어야 한다.
 ⑥ 안전장치를 푸는데 필요한 힘은 20 N 이상 70 N 이하여야 한다.
 ⑦ 안전장치가 분실되지 않도록 연결된 연결장치의 강도는 사용온도범위에서 100 N를 초과하여야 한
 다.
제23조제2항 중 “또는 멜빵식으로,”을 “소화기 또는 멜빵식 소화기로,”로, “또는 멜빵식으로,”를
“소화기 또는 멜빵식 소화기로,”로, “차륜식으”를 “차륜식 소화기”로 하고, 같은 조 제3항 중
“손잡이”를 “휴대 및 운반을 위한 손잡이”로, “휴대, 운반 및 작동에 적합한 치수”를 “사용목적
에 적합한 크기”로, “것이어야 하며, 차륜은 고무로 피복하여야”를 “것이어야”로 하며, 같은 항에
후단을 다음과 같이 신설한다.
 이 경우 차륜은 고무로 피복하여야 한다.
제23조제4항 각 호 외의 부분 중 “소화기 손잡이의 크기 및 구조는 운반 및 조작이 용이하도록”을
“휴대식 소화기의 손잡이는”으로 하고, 같은 항 제1호 중 “손잡이와 용기 사이에는 25 mm”를 “휴
대 및 운반을 위해 손을 거치하는 부분은 용기 등과 최소 25 ㎜”로 하며, 같은 항 제2호 중 “소화기의
아래 손잡”을 “손잡”으로, “(총중량”을 “총중량”으로, “kgf”를 “kg”로, “이어야”를 “어
야”로 하고, 같은 항 제3호를 삭제한다.
제24조제1항 및 제2항을 각각 다음과 같이 하고, 같은 조 제3항 각 호 외의 부분 중 “제1항 및 제2항
에서 규정하는 것 외의 소화기 안전밸브의”를 “소화기의 안전밸브”로 하며, 같은 항 제2호 중 “본체
용기내”를 “용기 내”로 하고, 같은 항 제3호 중 “KS B 0222(관용테이퍼나사)”를 “한국산업표준
(KS)이나 외국의 공인된 나사규격”으로 한다.
 ① 가스계소화약제를 충전하거나 「고압가스안전관리법」의 적용을 받는 소화기 및 가압용가스용기
 의 밸브에는 안전밸브를 설치하여야 한다.
 ② 안전밸브는 다음 표에서 정하는 용기의 구분에 따라 각각 해당되는 작동압력의 상한치 및 하한치
 범위 안의 압력(용전식 안전밸브는 상한치 및 하한치의 작동압력에 도달하는 온도)으로 작동하는 것
 이어야 한다.

                   안전밸브작동
                     압력 범위
                              작동압력의 상한치    작동압력의 하한치
      안전밸브가
      있는 용기의 구분
                가압식 소화기         P × 1.3      P × 1.1
        용기
                축압식 소화기         Q × 1.3      Q × 1.1
                                        용기내부 온도를 65
                             설계용기파괴압력치의
             가압용가스용기                    ℃로 하였을 때의 내부
                             75 %
                                        압력의 수치

      비 고
      1. 가압식 소화기는 봉판식 또는 용수철식 안전밸브 사용
      2. 축압식 소화기 및 가압용가스용기는 봉판식 또는 용전식 안전밸브 사용
      3. 이산화탄소를 충전하는 소화기 및 가압용가스용기는 봉판식 안전밸브 사용


제25조의 제목 “(소화기가압용가스용기등)”을 “(가압용가스용기 등)”으로 하고, 같은 조 제1항을
다음과 같이 한다.
 ① 가압용가스용기는 「소화기가압용가스용기 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합하여야 한
 다.
제25조제2항 중 “소화기 본체용기”를 “용기”로 하고, 같은 항 및 같은 조 제3항 전단 중 “소화기
가압용가스용기”를 각각 “가압용가스용기”로 하며, 같은 항 전단 중 “허용치는 별표5”를 “허용공
차는 별표 5”로 하고, 같은 항 후단을 다음과 같이 한다.
 이 경우, 가압용가스용기를 부착하기 위하여 별도로 설치하는 구조의 연결금속구는 KS D 6024(구리
 및 구리 합금 주물)에 적합하거나 이와 동등 이상의 강도 및 내식성이 있어야 한다.
제25조제4항을 다음과 같이 한다.
 ④ 가압용가스용기의 작동봉판을 뚫는 누름핀은 KS D 3706(스테인리스 강봉), 누름핀에 연결되는
 스프링은 KS D 3535(스프링용 스테인리스 강선)에 각각 적합하거나 이와 동등 이상의 강도 및 내식
 성이 있어야 한다.
제27조를 다음과 같이 한다.
제27조(가스도입관) 소화기에 사용되는 가스도입관은 충전된 소화약제에 대하여 내식성이 있어야 한
 다.
제28조 각 호 외의 부분 본문 중 “지시압력계는”을 “축압식 소화기에 사용하는 지시압력계는”으로
하고, 같은 조 각 호 외의 부분 단서를 삭제하며, 같은 조 제1호 각 목 외의 부분 중 “각목”을 “각
목”으로 하고, 같은 호 가목 전단 중 “(20 ± 2) ℃ 온도”를 “20 ℃”로, “범위이어야 하며,”를
“범위에서”로, “압력단위와 함께”를 “눈금과 함께 압력단위를 포함한”으로, “구분”을 “구분하
여”로 하며, 같은 목 후단을 삭제하고, 같은 호 다목 중 “있을 경우”를 “있는 경우에”로, “(관용평
형나사)”를 “(관용 평행 나사)”로, “(관용테이퍼나사)”를 “(관용 테이퍼 나사)”로 하며, 같은 호
라목 중 “제36조의 규정에 의한 사용온도범위”를 “사용온도범위”로 하고, 같은 호 마목 본문 중
“지침선단의 이동거리(대기압부터 충전압력이 되는 때”를 “지침 선단의 이동거리(대기압부터 충전
압력표시”로, “길이등”을 “길이”로, “㎜이상이어야”를 “㎜ 이상이어야”로 하며, 같은 목 단서
중 “가스계 소화약제”를 “가스계소화약제”로, “지침선단”을 “지침 선단”으로, “㎜이상”을
“㎜ 이상”으로 하고, 같은 조 제2호 각 목 외의 부분 중 “내식성재질”을 “내식성 재질”로, “다
음”을 “압력검출부의 재질은 다음 각 목”으로 하며, 같은 호 가목 중 “D 5305”를 “B 5305”로,
“동등이상”을 “이와 동등 이상”으로 하고, 같은 호 나목 중 “압력검출부의 재질은”을 “것은”으
로, “압연스테인리스”를 “압연 스테인리스”로, “내식성”을 “강도 및 내식성”으로 하며, 같은 조
제3호 각 목 외의 부분 중 “경우”를 “후”로, “시험 전ㆍ후의 눈금차이는 (20 ± 2) ℃에서의”를
“충전압력표시의 시험전ㆍ후 지시압력값의 차이는”으로, “%이내이어야”를 “% 이내이어야”로 하
고, 같은 호 가목 중 “사용압력상한값의”를 “사용압력 상한값의”로 하며, 같은 호 나목 중 “지시압
력계를”을 “지시압력계의 지시압력을”로 하고, 같은 호 다목을 다음과 같이 한다.
  지시압력계를 KS B 5305(부르동관 압력계)에 따른 충격시험기의 나무상자(중량 약 1 kg)에 3가
      지 방향(지침 12시, 9시, 3시)으로 넣고 0.5 m 높이에서 나무 바닥에 자유낙하 시킨다.
제28조제3호라목 중 “유지한다”를 “보존한다”로 하고, 같은 호 마목을 다음과 같이 한다.
  마. 진동시험
      지시압력계를 다음 그림과 같이 진동판에 부착하여 가변진동시험 및 내구진동시험을 실시한다.
1) 가변진동시험
     아래 표에서 제시하는 테이블 변위에서 2 Hz의 진동주파수 간격으로 5분간 지속한다.

           진동주파수(㎐)       테이블 변위(㎜)       진폭(㎜)

             10 ~ 19      1.52 ± 0.15   0.76 ± 0.08

             20 ~ 39      1.00 ± 0.10   0.51 ± 0.05

             40 ~ 60      0.51 ± 0.05   0.25 ± 0.03

   2) 내구진동시험
   1)의 시험 후 60 ㎐의 진동주파수에서 2시간동안 진동시험을 실시한다.
제28조제4호 전단 중 “염화나트륨”을 “염화나트륨수용액”으로, “수산화나트륨을 각각 해당수용액
에 상온에서”를 “수산화나트륨수용액 중에 상온에서 각각”으로, “다음”을 “후”로, “압력을 30
분간 가하여 누수가 되지 아니하여야”를 “공기압력을 30분간 유지할 경우 누설되지 않아야”로 하고,
같은 조 제5호 각 목 외의 부분을 다음과 같이 한다.
 지시압력계 압력표시의 지시압력값의 오차는 다음에 각 목에 적합하여야 한다.
제28조제5호나목 중 “사용압력”을 “사용압력범위”로, “가스계 소화기용”을 “가스계소화기용”
으로, “±8%”를 “±8 %”로 하고, 같은 조 제6호 중 “상한온도”를 “사용상한온도”로 하고, 같
은 조에 제7호부터 제9호까지를 각각 다음과 같이 신설한다.
 7. 파열강도시험
   지시압력계는 20 ℃ 충전압력의 6배에 해당하는 압력을 1분 동안 가하는 경우 파손되지 아니하여
  야 한다.
 8. 방수시험
   지시압력계는 제21조제3항에 따른 염수분무시험을 실시한 후 물에 2시간 동안 침지하였을 때 물
  이 침투하여서는 안 된다.
 9. 과압배출시험
   지시압력계에서 압력이 누설되는 경우 압력을 배출시키는 구조이어야 하며, 350 kPa 이하의 압력
  에서 24시간 이내에 배출되어야 한다.
제29조의 제목 “(방사압력의 압력원인 가스등)”을 “(방사압력원 가스 등)”으로 하고, 같은 조 제1
항 중 “방사압력의 압력원”을 “방사압력원”으로 하며, 같은 조 제2항 본문 중 “축압식소화기”를
“축압식 소화기”로 하고, 같은 항 단서 중 “액상소화기”를 “액체계소화기 및 가스계소화기”로 한
다.
제30조를 다음과 같이 한다.
제30조(진동시험) 차량용 소화기는 다음 그림과 같이 진동판에 부착하여 각 호의 시험을 하는 경우
 제품의 변형, 이탈, 파손이 없어야 한다.




 1. 가변진동시험
     아래 표에서 제시하는 테이블 변위에서 2 Hz의 진동주파수 간격으로 5분간 지속한다.

           진동주파수(㎐)        테이블 변위(㎜)        진폭(㎜)

             10 ~ 19       1.52 ± 0.15    0.76 ± 0.08

             20 ~ 39       1.00 ± 0.10    0.51 ± 0.05

             40 ~ 60       0.51 ± 0.05    0.25 ± 0.03

 2. 내구진동시험
     제1호의 시험 후 60 ㎐의 진동주파수에서 2시간 동안 진동시험을 실시한다.
제37조를 삭제하고, 제30조의2를 제37조로 한다.
제37조(종전의 제30조의2)의 제목 “(차량용 소화기의 고온시험)”을 “(고온노출시험)”으로 하고,
 같은 조 각 호 외의 부분 중 “소화기를 (79 ± 3) ℃에서 7일간 방치한”을 “차량용 소화기는 (80
 ± 2)℃에서 7일간 보존한”으로 하며, 같은 조 제2호 중 “것”을 “것(가압식은 제외)”으로 한다.
제31조를 다음과 같이 한다.
제31조(기밀시험) 축압식 소화기(이산화탄소소화기 및 할로겐화합물소화기를 포함한다)는 다음 각
 호의 시험을 하는 경우 내용물이 새지 아니하여야 한다.
 1. 침지시험
     (40 ± 2) ℃의 온수 중에 2시간 넣어 두는 시험(대형소화기의 경우 비눗물을 도포하여 시험)
 2. 온도반복시험
     사용상한온도로 24시간 보존하고 다시 사용하한온도로 24시간 보존하는 것을 1싸이클로 하여
 연속 5싸이클 반복하는 시험
 3. 삭제
제33조를 삭제한다.
제34조를 다음과 같이 한다.
제34조(내부용적 등) 소화약제별 소화기의 내부용적은 다음 각 호에 적합하여야 한다.
 1. 용기의 내부용적은 설계값 ±2 % 이내이어야 한다.
 2. 가스계소화약제를 충전하는 소화기의 충전비는 다음 표의 사용 소화약제 구분에 따라서 정한값
 이상이어야 한다.

         사용 소화약제 구분            충전비(소화약제 중량 1kg 당 내부용적)
         이산화탄소소화기                          1,500 ㎤
         할론1211소화기                         700 ㎤
       FK-5-1-12소화기                        700 ㎤
         할론1301소화기                         900 ㎤
         HCFC-123소화기                       900 ㎤
      HCFC BLEND B소화기                      900 ㎤
         HFC-236fa 소화기                     900 ㎤

 3. 삭제
 4. 삭제
 5. 삭제
제35조제1항 중 “고압가스안전관리법”을 “「고압가스안전관리법」”으로, “본체용기, 밸브 및
 소화기가압용가스용기”를 “밸브, 용기 및 가압용가스용기”로, “안전밸브에 대하여는 제12조
 내지 제14조, 제24조 및 제25조의 규정에”를 “안전밸브 등에 대하여는 제12조, 제12조의2,
 제13조, 제14조, 제24조, 제25조의 규정에도”로 하고, 같은 항에 단서를 다음과 같이 신설한다.
 다만, 고압가스 안전관리법 시행규칙 특례규정의 적용을 받는 것은 그러하지 아니하다.
제35조제2항을 삭제한다.
제36조제2항 중 “규정에 불구하고 사용온도의 범위”를 “규정에도 불구하고 사용온도범위”로 한다.
제38조제1항 각 호 외의 부분 본문 중 “본체용기”를 “용기”로 하고, 같은 항 제3호 중
 “제조번호”를 “제조번호, 내용연한(분말소화약제를 사용하는 소화기에 한함)”으로 하며, 같은
 항에   제7호의2를     다음과     같이   신설하고,   같은   항   제8호   중   “소화기가압용가스용기”를
 “가압용가스용기”로, “가압식소화기”를 “가압식 소화기”로 하며, 같은 항 제9호 및 제11호를
 각각 다음과 같이 한다.
 7의2. 방사시간, 방사거리
 9. 총중량
 11. 적응화재별 표시사항은 일반화재용 소화기의 경우 “A(일반화재용)”, 유류화재용 소화기의
 경우에는 “B(유류화재용)”, 전기화재용 소화기의 경우 “C(전기화재용)”, 금속화재용 소화기의
 경우 “D(금속화재용)”, 주방화재용 소화기의 경우 “K(주방화재용)”으로 표시하여야 한다.
제38조제1항제14호 각 목 외의 부분을 다음과 같이 한다.
 소화기의 원산지
제38조제1항제14호가목부터 라목까지를 각각 삭제하고, 같은 항에 제15호 및 제16호를 각각 다음과
 같이 신설하며, 같은 조 제3항 및 제4항을 각각 다음과 같이 하고, 같은 조에 제5항 및 제6항을 각각
 다음과 같이 신설한다.
 15. 소화기에 충전한 소화약제의 물질안전자료(MSDS)에 언급된 동일한 소화약제명의 다음 각 목의
 정보
  가. 1 %를 초과하는 위험물질 목록
  나. 5 %를 초과하는 화학물질 목록
  다. MSDS에 따른 위험한 약제에 관한 정보
 16. 소화 가능한 가연성 금속재료의 종류 및 형태, 중량, 면적(D급화재용 소화기에 한함)
 ③ 할로겐화합물 및 이산화탄소소화기는 제1항의 표시 외에 다음의 주의사항을 표시하여야 한다.


                           주      의
      1. 밀폐된 좁은 실내에는 사용을 삼가십시오.
      2. 바람을 등져서 방사하고 사용 후는 즉시 환기 하십시오.
      3. 발생되는 가스는 유독하므로 호흡을 삼가십시오.


 ④ 가압식 소화기에는 제1항의 표시 외에 다음의 주의사항을 표시하여야 한다.


      이 소화기는 조작시 용기전체가 급속히 가압되므로 아래와 같은 소화기는 사용하지
      마십시오.
      1. 녹, 부식, 변형이 심한 것
      2. 뚜껑이 완전히 조여져 있지 않은 것
      3. 폐기된 것


 ⑤ D급화재용 소화기에는 제1항의 표시 외에 다음의 주의사항을 표시하여야 한다.

                           주      의
   1. 이 소화기는 [○○(소화대상 금속재료 종류 및 형태)](○○ kg 이하의 중량과 ○○㎡
      이하의 면적)에 한해 소화능력이 있습니다.
   2. 적응성이 인정되지 않은 금속화재에 소화기를 사용하는 경우 폭발적 연소반응이나 유
      독성 가스가 발생할 수 있으니 지정된 금속화재 외에는 절대 사용하지 마십시오.
   3. 금속화재는 고온, 섬광 등을 발생시킬 수 있으므로 소화약제 방출시 주의하십시오.

 ⑥ 명판은 다음 각 호에서 정하는 시험을 하는 경우 적합하여야 한다. 다만, 용기에 직접 인쇄하는
 하는 경우는 제외한다.
 1. 명판노출시험
  다음 각 목의 조건을 적용하여 시험하는 경우 명판의 오염, 흐려짐, 기포와 같은 현저한 변질이
 없어야 하며 균열이나 말림이 없어야 한다.
가. (80 ± 2) ℃에서 240시간 동안 보존
  나. (20 ± 2) ℃의 물에서 48시간 동안 침지
 2. 명판부착시험
   명판의 평균 부착력은 0.18 N/mm 이상이어야 한다.
 3. 명판마모시험
   코팅되어 있지 아니한 명판은 물을 묻힌 천에 18 N의 하중을 걸어 500회 반복하는 시험을
 적용하는 경우 손상되지 아니하고 읽을 수 있는 상태를 유지하여야 한다.
제39조를 다음과 같이 한다.
제39조(시험세칙) 「소방산업의 진흥에 관한 법률」 제14조에 따른 한국소방산업기술원은 이
 기준의 운영방법, 형식시험방법 및 제품검사방법 등에 관한 세부사항인 시험세칙을 정하여
 소방청장 승인을 받아 운영할 수 있다.
제40조 중 “2023년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일”을 “2024년 7월
 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일”로 한다.


별표 3 제2호 다목 중 “자는”을 “사람은”으로 하고, 제3호 나목 중 “상호 인접한 모형 중 그 번호
 중”을 “상호인접한 모형 중 그 번호의”로 한다.


별표 6 제3호 라목 중 “보존 한”을 “보존한”으로 한다.


별표7을 다음과 같이 신설한다.


[별표7] D급 화재용 소화기의 소화성능시험(제4조제5항 관련)

 1. 공통사항
  가. 소화시험의 조건
    1) 시험은 최소 10 m × 10 m × 5 m (가로 × 세로 × 높이) 크기 이상의 환기가 잘되고 가시
      성이 확보된 실내 또는 실외 공간에서 실시한다.
    2) 시험 조건은 주위온도 (5 ~ 30) ℃, 무풍 상태(풍속이 0.5 m/s 이하인 상태를 말한다)의 건
      조한 대기 중에서 실시한다.
    3) 소화기를 조작하는 자는 안전을 위해 적합한 보호용구(안전모, 내열성의 얼굴가리개, 장갑, 보
      안경, 보호복 등)을 착용할 수 있다.
    4) 조작자는 화상 등의 위험이 없는 적당한 거리를 두고 소화하되 화재모형에의 최접근 거리는
      0.5 m로 한다.
    5) 단속적으로 방사하는 구조인 소화기는 완전 개방 상태로 소화하는 것으로 한다.
    6) D급화재용 소화기의 약제중량은 13.6 kg 이상이어야 한다.
    7) 소화 가능한 금속재료의 중량은 다음에 적합하여야 한다.
금속재료                소화 가능 중량

                 마그네슘 합금 칩             2.7 kg 이상일 것

 나. 금속재료별 소화시험 구분
  소화시험은 다음의 금속재료 중 신청자가 소화 가능하다고 제시하는 종류 및 중량을 적용하여
   다음의 방법에 따라 실시한다.
  1) 마그네슘 합금 칩 : 제2호에 따른 소화시험
 다. 소화시험 재료의 규격
  시험재료의 규격은 다음에 적합하여야 한다.
  1) 마그네슘 합금 칩
    (8.5 ± 1) wt%의 알루미늄 및 최대 2.5 wt%의 아연을 함유해야 하며, 입자크기는 길이(10
    ~ 25) ㎜, 폭(6 ~ 13) ㎜, 두께 0.3 ㎜ 이하 일 것
  2) 절삭유
    (0.86 ± 0.01)의 비중을 가진 것으로 클리브랜드 개방컵 시험법으로 측정하였을 때 인화점
    이 (145 ± 5) ℃ 일 것
2. 마그네슘 합금 칩의 소화성능시험은 다음 각 목의 방법에 의한다.
 가. 시험모형
  소화시험모형은 다음 그림의 형상 및 크기를 가진 것으로 사용한다.
  1) 금속재료 시험틀 : 가로 600 ㎜ × 세로 600 ㎜ × 높이 300 ㎜(내부 규격)
    ※ 비고 : 상ㆍ하부가 열린 구조의 금속 또는 목재틀로 할 것
  2) 강철 바닥 : 가로 1 m × 세로 1 m × 두께 5 ㎜ 이상




                             [시험 모형]
 나. 소화시험 조건 및 판정기준
  1) 소화시험에 사용되는 소화기는 (사용하한온도 ± 2) ℃, (사용상한온도 ± 2) ℃에서 각각 12
    시간 이상 보존 후 시험한다.
  2) 다음의 시험조건에 따라 제1소화시험 및 제2소화시험을 각각 2회 연속 시험하는 경우 2회 모
    두 완전히 소화할 수 있어야 하고 방출조작 시 시험재료가 강철바닥 밖으로 비산되지 않아야
    한다.
시험조건         시험 재료                재료 중량

         제1소화시험      마그네슘 합금 칩 100 %    (신청값 ± 0.1) kg
                     마그네슘 합금 칩 90 %     ((신청값 × 0.9) ± 0.1) kg
         제2소화시험
                     절삭유 10 %           ((신청값 × 0.1) ± 0.1) kg

※ 비고
 1. 신청값은 신청자가 소화 가능하다고 제시하는 금속재료의 중량값을 적용할 것
 2. 제2소화시험 재료는 마그네슘 합금 칩 90 %에 절삭유 10 %를 고르게 입힌 상태로 할 것
  다. 소화시험 방법
   1) 금속재료 시험틀 내에 시험재료를 (167 ± 10) kg/㎥의 밀도로 골고루 채우고 표면을 평평하
       게 한 후 시험틀을 제거한다.
   2) 점화원을 사용하여 시험재료 한 변의 아랫부분 전체를 10초 동안 균등하게 가열하여 점화한
       후 점화원을 제거한다. 이 경우 점화원은 불꽃길이 (20 ± 2) cm, 내경 (30 ± 3) ㎜의 가스
       토치 등을 사용한다.
   3) 제1소화시험의 경우에는 화염이 시험재료 표면적의 50 % 이상 확산되었을 때 소화를 시작하
       고 제2소화시험의 경우에는 화염이 시험재료 표면적의 75 %이상 확산되었을 때 소화를 시작
       한다.
   4) 시험재료 표면 전체에 소화약제가 고르게 분포하도록 방출한다.
   5) 소화약제 방출 시 연소 중인 시험재료가 강철바닥 밖으로 비산되는지 확인한다.
   6) 소화약제의 방출 완료 시점으로부터 60분간 방치한 후 확인하였을 때 다음에 모두 적합한 경
       우 소화된 것으로 판정한다.
       6-1) 완전히 소화(잔염 및 잔신을 포함한다)되고 10분간 재연소 되지 않을 것
       6-2) 시험재료 중량의 10 % 이상이 미 연소된 상태로 남을 것


                             부    칙


제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.
제2조(형식승인에 관한 일반적인 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 형식승인 (형식승인 변경 신청을
 포함한다. 이하 같다)을 신청하여 이 고시 시행 당시 그 형식승인 절차가 진행 중인 경우에는 개
 정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
 ② 이 고시 시행 전에 종전의 규정에 따라 형식승인을 받은 경우 또는 제1항에 따라 형식승인을
 받은 경우에는 이 고시에 따라 형식승인을 받은 것으로 본다. 다만, 이 고시 시행일로부터 2년 이
 내에 개정규정에 따라 다시 형식승인을 받아야 한다.
제3조(제품검사에 대한 경과조치) ① 이 고시 시행 전에 제품검사(품질제품검사의 경우에는 합격표
 시 교부를 말한다. 이하 같다.)를 신청한 경우로서 이 고시 시행 당시 그 검사가 진행 중인 경우에
 는 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.
② 부칙 제2조제1항 및 같은 조제2항 본문에 따라 형식승인을 받은 소방용품에 대한 제품검사는
개정규정에도 불구하고 이 고시 시행일로부터 2년 이내에는 종전의 규정에 따른다.
③ 부칙 제2조제2항 단서에 따른 기간 내에 다시 형식승인을 받지 않은 경우 그 기간이 경과한 날
부터 제품검사를 받을 수 없다.
◉낙동강홍수통제소고시제2024-067호
　하천법 제50조의 규정에 의거 아래와 같은 사항에 대하여 하천수사용 허가를 하고, 동법 시행령 
제55조의 규정에 의거 이를 고시합니다.
2024년 07월 26일
낙동강홍수통제소장
하천수 사용허가
번호
내용
1
1. 하천수사용허가의명칭: 하천수사용허가(제2002860-2005-00279호)
2. 사용자의성명및주소
- 성명: 거창군수
- 주소: 경상남도거창군거창읍중앙로103
3. 하천수사용의목적및개요
- 목적: 농업용수
4. 하천수취수지역의위치및허가량
- 위치: 경상남도거창군거창읍대평리12번지일원(우암보)
- 허가량: 7,900㎥/일
- 하천의명칭및등급: 황강(국가하천)
- 공작물설치명세
ㅇ 점용면적A = 1,108.00㎡
ㅇ 취수보1개소(L=168m, B=7m)
5. 하천수사용허가의유효기간: 2023. 12. 1. ∼2028. 11. 30.(1,827일간)
2
1. 하천수사용허가의명칭: 하천수사용허가(제2002860-1983-00281호)
2. 사용자의성명및주소
- 성명: 거창군수
- 주소: 경상남도거창군거창읍중앙로103
3. 하천수사용의목적및개요
- 목적: 농업용수
4. 하천수취수지역의위치및허가량
- 위치: 경상남도거창군거창읍양평리1239-110번지일원(김용양수장)
- 허가량: 5,180㎥/일
- 하천의명칭및등급: 황강(국가하천)
- 공작물설치명세
ㅇ 점용면적A = 36.60㎡
ㅇ 펌프장1개소(5.2m×4.8m)
ㅇ 집수정1개소(1.6m×1.6m)