제18382호                                      관                 보                       2014. 11. 6.(목요일)
마. 용수계획
마-1. 용수공급계획
  구     분      원단위                       규     모                        용수수요량(㎥/일)                   비고
                               계             1공구     2공구               계 1공구 2공구
     합계         -      -         -     - ≒ 42,590                             41,721      338.5
 R/O처리에 의한                                  530                                                        통합
   수처리손실                                                                                             공급시설
   공업용수소계      -       -         -     -   42,000                             41,664          336   : 32,000톤
              0.38
   중질유 분해 (톤/b) 87,500b/일 86,625b/일 875b/일 33,600                             33,264          336      기존
    경질원유     0.105                                                                                   공급시설
    및 BTX   (톤/b) 80,000b/일 80,000b/일 -    8,400                              8,400            -    : 10,530톤
   생활용수소계       -   700인      686인    14인   59.5                                57            2.5
    상근인구   0.1㎥/인   550인      539인    11인    55                                 53             2     보령댐
             ․일                                                                                     광역상수도
    방문인구 0.03㎥/인
              ․일    150인      147인    3인    4.5                                 4             0.5
 ※ 공장 종업원 생활용수 원단위는 0.06~0.1㎥/인․일 적용(상수도 시설기준. 2004)
 ※ 방문인구는 상근인구의 30%적용
◦ 용수공급계획(통합공급시설)
       구분                      사업면적                           시설용량                        수원
      배수지                      110,802㎡                      32,000㎥/일                 아산공업 침전수
마-2. 수도시설계획(통합공급시설)
 구분 도면표시번호 시설명                           위치                                 면적(㎡) 최초결정일 비고
 기정    1   배수지                     서산시 대산읍 대죽리 일원                           110,802㎡   지구외
   주) 지구외 사업으로 서산시장 별도시행
바. 오폐수처리계획
◦ 서산시 통합하수도정비기본계획 기준을 적용한 오․폐수 발생량은 약 18,000㎥/일이나 여유용량
   을 감안하여 20,000㎥/일의 설계용량으로 오․폐수처리장 계획
◦ 오 폐수 발생량 산정
  구 분
              용수량(㎥/일) 재활용율 오/폐수화 지하수                                          오 폐수량(㎥/일)
             계 1공구 2공구 (%) 율(%) 유입율(%)                                        계 1공구 2공구 비고
  합 계       42,590   41,721    338.5         -       -             -         18,059     17,922      137
 공장폐수       42,000    41,664     336         -       -             -         18,000     17,865      135
  보일러수      21,000    21,000                 50      60            -         6,300      6,300
  냉 각 수     18,000    18,000                 -       50            -         9,000      9,000
  잡 용 수     3,000     2,664        336       -       90            -         2,700      2,565       135
 생활오수        59.5       57         2.5       -       90            10          59         57         2
  R/O과정
             530                              -          -         -           -
 수처리손실
 주1) 생활오수화율, 지하수유입율 = 서산시 통합하수도정비기본계획 기준 적용
 주2) 생활오수 지하수유입율 = 서산도시기본계획 기준 적용, 공장폐수 지하수 유입 최소화
바-1. 수질오염방지시설계획
    도면                                                           면 적 (㎡)
 구분 표시 시설명 시설의
             세분                          위치              기정        변경    변경후                        비고
    번호
                                         대산읍
 기정 2 수질오염  폐수종말
       방지시설 처리시설                         대죽리        20,363.6            -          20,363.6         1공구
                                          1124
                                                   103