yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제17417호(그2)           관        보          2010.12.31.(금요일)
   정밀안전진단 결과 보수․보강이 필요한 경우에는 보수․보강방법을 제시하여야 한다. 이 경우 보
   수․보강 시 예상되는 임시 고정하중(공사용 장비 및 자재 등)이 현저하게 작용하는 상황에 대한
   구조 안전성평가를 포함하여야 한다.
3.3 안전점검 및 정밀안전진단 실시 시기
   관리주체는 소관시설물에 대하여 영 제6조제1항 및 영 제9조제2항에 따라 정기적으로 정기점검, 정
   밀점검 및 정밀안전진단을 실시하여야 하며, 법 제4조에 따른 시설물의 안전 및 유지관리계획 수립
   시 안전점검 및 정밀안전진단 실시계획이 포함하여야 한다.
   다만, 영 제6조제1항에 따른 안전점검은 다음 어느 하나에 해당하면서 시설물을 사용하지 않는 경
   우에는 국토해양부장관과 협의하고 실시를 생략하거나 시기를 조정 할 수 있다.
   ① 시설물의 증축 및 개축, 리모델링 등의 공사 중인 경우
   ② 시설물의 철거예정인 경우
   시설물 구조형태의 변경으로 1종 또는 2종시설물이 된 경우 안전점검 및 정밀안전진단 실시시기는
   준공일 또는 사용승인일(임시 사용승인 포함)로부터 기산한다. 다만 1종시설물로 변경된 경우 정밀
   안전진단 실시시기는 그 시설물의 최초 준공일로부터 기산하며, 시설물의 최초 준공일이 10년이 경
   과된 시설물은 구조형태의 변경으로 1종시설물이 된 시점으로부터 1년 이내에 정밀안전진단을 실
   시하여야 한다.
   3.3.1 정기점검
   정기점검은 시설물의 준공일 또는 사용승인일(임시사용을 포함한다)로부터 반기에 1회 이상 실시하
   여야 하며 정밀점검, 긴급점검 및 정밀안전진단의 실시기간과 중복되는 경우에는 생략할 수 있다.
   다만, 공동주택의 경우에는 「주택법 시행령」 제65조에 따른 안전점검으로 갈음한다.
   3.3.2 정밀점검
   해당 시설물의 안전등급에 따라 다음 표의 실시주기에 의해서 정기적으로 정밀점검을 실시 완료하
   여야 한다.
           안전등급                     정밀점검
                           건축물              그 외 시설물
           A 등급         4년에 1회 이상          3년에 1회 이상
          BㆍC 등급        3년에 1회 이상          2년에 1회 이상
          DㆍE 등급        2년에 1회 이상          1년에 1회 이상
   건축물에는 그 건축물의 부대시설인 옹벽과 절토사면을 포함하며, 항만시설물 중 썰물시 바닷물에
   항상 잠겨있는 부분은 4년에 1회 이상 정밀점검을 하여야 한다.
   최초로 실시하는 정밀점검은 시설물의 준공일 또는 사용승인일(임시 사용승인 포함)을 기준으로 3
   년 이내(건축물은 4년 이내)에 실시하여야 하며, 정밀점검 또는 정밀안전진단을 받은 경우 그 날(완
   료일)을 기준으로 정밀점검의 실시주기를 정한다. 또한 정밀안전진단 실시 기간과 중복되는 경우에
   는 생략할 수 있다.
   3.3.3 정밀안전진단
   정밀안전진단은 영 제9조에 따른 1종 시설물(공동주택 및 폐기물매립시설을 제외한다)에 대하여 준
                               100
제17417호(그2)           관       보          2010.12.31.(금요일)
 공일 또는 사용승인일(임시사용 포함)을 기준으로 산정하여 10년이 지난 때부터 1년 이내에 실시
 완료하여야 하며, 차회의 정밀안전진단은 전회의 정밀안전진단 완료일을 기준으로 해당 시설물의
 안전등급에 따라 다음 표의 실시주기에 의해서 정기적으로 정밀안전진단을 실시 완료하여야 한다.
 다만, 시설물의 특성상 정밀안전진단이 1년 이상 소요되는 시설물은 국토해양부장관과 협의하여 실
 시 완료하여야 한다.
         안전등급                      정밀안전진단
          A 등급                    6년에 1회 이상
        BㆍC 등급                    5년에 1회 이상
        DㆍE 등급                    4년에 1회 이상
   또한, 안전점검을 실시한 결과 시설물의 재해 및 재난 예방과 안전성 확보 등을 위하여 필요한 경
   우에는 정밀안전진단을 실시하여야 한다.
3.4 안전점검 및 정밀안전진단 실시자의 자격
   안전점검 또는 정밀안전진단을 자신의 책임 하에 실시할 수 있는 사람(이하 “책임기술자”라 한다)
   은 영 별표 2에 따른 기술자격자로서 규칙 제4조에 따른 교육기관에서 시행하는 해당분야의 안전
   점검 및 정밀안전진단 교육과정을 70시간 이상 이수한 사람으로 하여금 안전점검 또는 정밀안전진
   단을 실시하도록 하여야 한다.
   책임기술자는 안전점검 및 정밀안전진단 전반에 대한 총괄책임자로서 설계, 안전성평가, 성능회복
   과 유지관리를 포함한 공학적 및 기술적인 면에서의 전반적인 지식을 갖추어야 한다.
   또한, 영 제7조제2항에 따라 책임기술자의 감독아래 정밀안전진단을 하려는 사람은 영 별표 3의 등
   록기준에 규정된 기술인력의 자격요건을 갖춘 사람으로 규칙 제4조에 따른 교육기관에서 시행하는
   해당분야의 정밀안전진단 교육과정을 70시간 이상 이수하여야 한다.
   다만, 「주택법 시행령」 제65조제1항제2호에 따른 주택관리사 또는 주택관리사보는 「주택법 시행
   규칙」 제28조의2 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육기관에서 안전점검 교육을 35시간 이상 이수
   하여야 한다.
3.5 안전점검 및 정밀안전진단시 안전관리
   3.5.1 일반
     안전점검 및 정밀안전진단을 실시하는 사람은 안전은 물론 공공의 안전을 위하여 진단측정장비
     및 기기 등을 안전하게 운용하고 작업을 안전하게 수행하도록 안전관리계획을 수립하여야 한다.
   3.5.2 안전점검 및 정밀안전진단 종사자의 안전
     안전점검 및 정밀안전진단을 실시하는 사람은 안전모, 작업복, 작업화와 필요한 경우 청각, 시각
     및 안면보호장비 등을 포함한 개인용 보호장구를 항시 착용하여야 하며 진단측정장비 및 기기를
     항상 최적의 상태로 정비하여야 한다.
     밀폐된 공간에서의 작업이 필요할 경우에는 유해물질, 가스 및 산소결핍 등에 대한 조사와 대책
     을 사전에 마련하여야 한다.
                               101
제17417호(그2)          관        보         2010.12.31.(금요일)
   3.5.3 공공의 안전
     공공의 안전측면에서 관리주체는 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단 실시 기간 동안 교통통제와
     작업공간 확보를 위하여 적절한 계획을 수립 시행하여야 한다.
3.6 안전점검 및 정밀안전진단 계획수립
   3.6.1 계획수립
    가. 안전점검․정밀안전진단을 수행하는데 필요한 인원, 진단측정장비 및 기기의 결정
    나. 기 발생된 결함의 확인을 위한 기존 안전점검․정밀안전진단 자료의 검토
    다. 안전점검․정밀안전진단 실시 기간과 소요 작업시간의 예측
    라. 타 기관 또는 주민과의 협조관계
    마. 수중조사 등 선택과업에 대한 조사범위, 장비 및 인력 동원계획
    바. 비파괴 시험을 포함한 기타 재료시험의 실시 위치 및 시험 실시계획
    사. 붕괴유발부재, 피로취약부위 등과 같이 특별한 주의를 필요로 하는 부재․부위
    아. 시설물의 기초와 주위 지반에 대한 조사방법, 조사항목 및 범위
   3.6.2 안전점검 및 정밀안전진단 실시 시기의 선정
     시설물의 철저한 점검 및 진단을 위하여 기후․온도․현지여건 등을 고려하여 가장 바람직한 기
     간 중에 실시되어야 한다.
   3.6.3 장비의 선정
     시설물의 안전점검 및 정밀안전진단에 사용하는 장비는 접근에 필요한 장비와 실제 조사, 시험
     및 측정을 수행하는데 사용되는 진단측정장비를 말한다.
     안전점검 및 정밀안전진단을 실시하는 사람은 구조부재에 접근할 필요가 있으며, 이 경우 가장
     편리하고 안전한 장비를 선정하여야 한다.
     안전점검 및 정밀안전진단 방법과 진단장비의 선정에 있어 책임기술자는 사전에 현장조사를 하여
     야 하며 도면이 있는 경우는 도면을 가지고 수행함으로써 구조물의 형상이나 세부 사항들에 대하
     여 가장 알맞은 장비가 선정되도록 하여야 한다.
   3.6.4 관리기준이 변경된 시설물의 안전점검 및 정밀안전진단
     사용 중인 시설물의 시설 관리기준 등이 변경된 경우에는 그 변경기준을 반영하여 안전점검 및
     정밀안전진단을 실시하여야 한다.
3.7 안전점검 및 정밀안전진단 실시 범위
   안전점검 및 정밀안전진단 대상시설물의 범위는 법의 적용을 받는 대상시설물 전체를 원칙으로 한
   다. 다만, 다음과 같은 경우에는 대상시설물의 범위를 조정할 수 있다.
   1. 복합시설물을 이루는 시설물의 일부가 완공 또는 사용승인 시기가 다른 경우
   2. 2종 시설물로서 안전점검 결과, 시설물의 일부를 특별히 정밀안전진단이 필요하다고 판단하여
    실시하는 경우
   3. 시설물의 용도상 구조 및 기능에 영향을 주지 않는 시설물
   4. 기타, 다른 법령에 의해 안전점검 또는 정밀안전진단 수준을 주기적으로 실시하는 경우
   5. 기타 실시범위에 대한 세부사항은 세부지침에 규정한다.
                               102
제17417호(그2)          관        보         2010.12.31.(금요일)
3.8 안전점검 및 정밀안전진단 과업 내용
   3.8.1 정기점검 과업
      정기점검 실시결과 및 조치해야할 사항은 세부지침의 정기점검 서식에 따라 작성한다.
   3.8.2 정밀점검 및 긴급점검 과업
      가. 기본과업
      기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다.
     기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려
     하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.
    1) 자료 수집 및 분석
    ∘준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리․수문계산서
    ∘시공․보수․보강도면, 제작 및 작업도면
    ∘재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료
    ∘시설물관리대장
    ∘기존 안전점검․정밀안전진단 실시결과
    ∘보수․보강이력
    2) 현장조사 및 시험
    ∘기본시설물 또는 주요부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성
       - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등
       - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식상태 등
    ∘간단한 현장 재료시험 등
      - 콘크리트 비파괴강도(반발경도시험)
      - 콘크리트 탄산화 깊이 측정
    3) 상태평가
    ∘외관조사 결과 분석
    ∘현장 재료시험 결과 분석
    ∘대상 시설물(부재)에 대한 상태평가
    ∘시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 책임기술자의 소견 (안전등급 지정)
    4) 보고서 작성
    ∘CAD 도면 작성 등 보고서 작성
    나. 선택과업
     선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 정밀점검의 목적을 달성하기 위하
     여 대상 시설물의 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시하여야 한다.
    1) 자료수집 및 분석
    ∘구조․수리․수문 계산(계산서가 없는 경우)
    ∘실측도면 작성(도면이 없는 경우)
    2) 현장조사 및 시험
                                   103
제17417호(그2)           관        보         2010.12.31.(금요일)
 ∘전체 부재에 대한 외관조사망도 작성
 ∘시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치ㆍ해체 등
 ∘조사용 접근장비 운용
 ∘조사부위 표면청소
 ∘마감재의 해체 및 복구
 ∘수중조사
 ∘기타 관리주체의 추가 요구 및 안전성평가 등에 필요한 조사․시험
 3) 안전성평가
 ∘필요한 부위의 구조․지반․수리․수문 해석 등 안전성평가
 ∘보수․보강방법을 제시한 경우 보수․보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안전성평가
 4) 보수․보강 방법
 ∘보수․보강 방법 제시
3.8.3 정밀안전진단 과업
 가. 기본과업
  기본과업은 시설물의 구분없이 기본적으로 실시하여야 하는 과업을 말한다.
  기본과업의 현장조사 및 시험 항목은 최소필요 조건으로 특별한 사유가 있는 경우에는 이를 고려
  하여 세부지침에서 추가 또는 축소할 수 있다.
 1) 자료 수집 및 분석
 ∘준공도면, 구조계산서, 특별시방서, 수리․수문계산서
 ∘시공․보수도면, 제작 및 작업도면
 ∘재료증명서, 품질시험기록, 재하시험 자료, 계측자료
 ∘시설물관리대장
 ∘기존 안전점검․정밀안전진단 실시결과
 ∘보수․보강이력
 2) 현장조사 및 시험
 ∘전체부재의 외관조사 및 외관조사망도 작성
   - 콘크리트 구조물 : 균열, 누수, 박리, 박락, 층분리, 백태, 철근노출 등
   - 강재 구조물 : 균열, 도장상태, 부식 및 접합(연결부) 상태 등
 ∘현장 재료시험 등
   - 콘크리트 시험 : 비파괴강도(반발경도시험, 초음파전달속도시험 등), 탄산화 깊이 측정, 염화물
    함유량시험
   - 강재 시험 : 강재 비파괴시험(시험량, 시험부위 등 세부사항은 세부지침 참조)
   - 기계․전기설비 및 계측시설의 작동유무
 3) 상태평가
 ∘외관조사 결과분석
 ∘현장시험 및 재료시험 결과 분석
                                104
제17417호(그2)         관       보         2010.12.31.(금요일)
∘콘크리트 및 강재 등의 내구성 평가
∘부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과에 대한 소견
4) 안전성평가
∘조사, 시험, 측정 결과의 분석
∘기존의 구조계산서 또는 안전성평가 자료 검토․분석
∘내하력 및 구조 안전성평가
∘시설물의 안전성평가 결과에 대한 소견
5) 종합평가
∘시설물의 안전상태 종합평가 결과에 대한 소견
∘안전등급 지정
6) 보수․보강 방법
∘보수․보강 방법 제시
7) 보고서 작성
∘CAD 도면 작성 등 보고서 작성
나. 선택과업
 선택과업은 시설물의 여건에 따라 실시하여야 하는 과업으로서 정밀안전진단의 목적을 달성하기
 위하여 대상 시설물 특성 및 현지여건 등을 감안하여 실시하여야 한다.
1) 자료 수집 및 분석
∘구조ㆍ수리ㆍ수문 계산(계산서가 없는 경우)
∘실측도면 작성(도면이 없는 경우)
2) 현장조사 및 시험
∘시료채취 및 실내시험
∘재하시험 및 계측
∘지형, 지질, 지반조사 및 탐사, 토질조사
∘수중조사(하천교량의 경우, 최초 정밀안전진단 시에는 필수적으로 수중조사를 실시하여야 하며,
   최초 정밀안전진단 이후에 하상정비계획 또는 준설 등에 의하여 교량주변에 하상변동이 발생했
   을 경우, 교량이 위치한 하천에서 계획홍수량 이상의 홍수가 발생했을 경우, 교량에 인접하여
   교량확장, 철도 복선화 공사 등으로 인한 기초공사가 시행되었을 경우에는 수중조사를 필수적으
   로 실시하여야 한다.)
∘누수탐사
∘침하, 변위, 거동 등의 측정(안전점검 실시결과, 원인 규명이 필요하다고 평가한 경우 필수)
∘콘크리트 제체 시추조사
∘수리․수충격․수문조사
∘시설물조사에 필요한 임시접근로, 가설물의 안전시설 설치 및 해체 등
∘조사용 접근장비 운용
∘조사부위 표면청소
                           105
제17417호(그2)           관       보          2010.12.31.(금요일)
    ∘마감재의 해체 및 복구
    ∘기계․전시설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외)
    ∘기본과업 범위를 초과하는 강재비파괴시험
    ∘CCTV 조사, 단수시키지 않는 내시경 조사 등
    ∘기타 관리주체의 추가 요구 및 필요한 조사․시험
    3) 안전성평가
    ∘구조․지반․수리․수문 해석(구조계의 변화 또는 내하력 및 구조 안전성 저하가 예상되는 경우
       필수)
    ∘구조 안전성평가 등 전문기술을 요하는 경우의 전문가 자문
    ∘내진성능 평가 및 사용성 평가
    ∘제시한 보수․보강방법에 따라 보수․보강 시 예상되는 임시 고정하중에 대한 안전성평가
    4) 보수․보강 방법
    ∘내진보강 방안제시
    ∘시설물 유지관리 방안 제시
3.9 안전점검 및 정밀안전진단 요령
   3.9.1 일반
     시설물별 안전점검 및 정밀안전진단 실시요령이나 세부점검서식은 본 지침 또는 세부지침에서 규
     정한다.
     복개구조물은 구조형식에 따라 세부지침의 교량 또는 터널, 지하차도는 세부지침의 터널, 지하도
     상가는 세부지침의 건축물, 다기능보는 세부지침의 댐의 실시방법을 준용한다.
     해당 시설물의 중요도 및 특성에 따라 지침 및 세부지침의 보완 또는 추가가 필요한 경우는 새로
     이 세부서식 등을 작성하여 점검․진단 및 시설물관리에 사용할 수 있다.
   3.9.2 사전조사
    가. 설계도서 등 관련서류 사전검토
     정밀점검 및 정밀안전진단 용역을 수주하여 실시하는 사람은 당해 시설물의 설계도서 등 유지관
     리자료와 과업지시서 등이 법령 및 본 지침, 세부지침 등에 부합되는지의 여부를 검토하여 용역
     착수일로부터 15일 이내에 관리주체에게 서면으로 보고하고 그 방침을 받아 용역 업무를 진행하
     여야 한다.
      다만, 용역업무의 특수성 등으로 인하여 별도로 기간을 정할 경우에는 그 기간으로 한다.
    나. 과업수행계획서 작성
     설계도서 등의 사전검토를 거쳐 관리주체의 방침을 받은 결과를 반영한 과업수행계획서를 작성하
     여 관리주체에게 서면으로 보고하고 승인을 받아 용역 업무를 진행하여야 한다.
    다. 서류 관리
     설계도서 등의 사전검토 보고서와 과업수행계획서에 관한 일체의 서류는 정밀점검 및 정밀안전진
     단 실시결과 보고서에 수록하여야 한다.
   3.9.3 현장조사
                              106
제17417호(그2)           관       보          2010.12.31.(금요일)
     현장조사는 기존시설물에 관한 기초자료를 얻고, 시간이 경과함에 따라 구조물의 상태변화(결함,
     손상, 열화 등) 및 균열 폭과 길이 등 구성재료의 변화를 추적하기 위하여 수행한다.
     시설물 현장에서의 측정은 도면이 없거나 도면상에 나타난 자료를 명확하게 확인하기 위하여 필
     요하며, 측정의 정확성은 원하는 목적을 달성할 수 있는 정도로 하여야 한다.
   3.9.4 안전점검 및 정밀안전진단부위의 청소
     부식, 노후화 또는 기타 식별이 어려운 결함을 발견하기 위하여 육안으로 근접조사하기 전에 조
     사부위를 깨끗이 청소하여야 한다.
   3.9.5 시설물의 상태평가, 안전성평가 및 종합평가
     안전점검 및 정밀안전진단을 실시한 사람은 주관적인 판단에 따라 시설물의 상태 및 안전성평가
     가 이루어질 우려가 있으므로 평가의 객관성과 일관성 확보를 위하여 책임기술자 등은 시설물의
     상태평가, 안전성평가 및 종합평가를 통일된 서식과 기준(세부지침 참조)에 의하여 실시하도록 한
     다.
   3.9.6 시설물의 안전등급 지정
     정밀점검 및 정밀안전진단을 실시하는 사람은 상태평가 및 안전성평가 등을 종합적으로 평가하여
     법 제10조의2 및 영 제11조의5에 따라서 당해 시설물의 안전등급을 지정하여야 한다.
   3.9.7 중대한 위험이 예견되는 결함
     안전점검 및 정밀안전진단 기간 동안 공중에 중대한 위험을 끼칠 우려가 있는 구조물의 결함이
     발견되는 경우에는 즉시 관리주체에 통보하여야 하며 관리주체는 필요한 조치를 하여야 한다.
                             제4장 재료시험
4.1 일반
   시설물의 상태 평가 및 안전성 평가를 적절히 수행하기 위하여 안전점검 및 정밀안전진단의 목적
   에 부합하는 현장 재료시험 및 실내시험을 실시하여야 하며 이를 위해 사전 현장조사, 도면 및 이
   전의 점검․진단보고서 검토 등을 통하여 필요한 시험항목 및 시험횟수를 산정하여야 한다.
   안전점검 및 정밀안전진단을 실시함에 있어 시설물별로 필요한 재료시험의 최소시험 항목과 기준
   수량은 세부지침을 따르며, 시설물의 특성과 안전점검 및 정밀안전진단의 목적에 따라 이를 조정할
   경우에는 실시결과 보고서에 그 사유를 명시하여야 한다.
4.2 현장 재료시험
   현장 재료시험은 시설물이 위치하는 현장에서 구조물에 손상을 입히지 않고 강도 및 결함 등을 측
   정하는 것으로 이에 대한 세부사항은 세부지침에 따른다.
   재료시험방법은 구조물의 특성을 간접적으로 측정하는 시험방법으로 시험장비 및 측정방법의 특징,
   적용한계 등을 고려하여 측정하여야 하며, 시험을 실시하는 자는 시험장비의 사용법을 숙지한 충분
   한 경험을 갖춘 자이어야 하며 검․교정을 필한 장비를 사용하여야 한다.
4.3 실내시험
   구조물로부터 재료의 일부를 채취하여 시험실에서 실시하는 실내시험은 특정부분에 대한 자료가
   필요할 경우 사용되며, 구조물에 손상을 주기 때문에 가능한 전체적인 시설물의 평가에 유용할 경
   우에만 실시하여야 한다.
                                 107
제17417호(그2)           관       보          2010.12.31.(금요일)
   또한 재료채취에 의해 손상을 입은 부위는 원래 상태로 복구를 해야 한다.
   실내시험은 KS규격을 기준으로 실시하고 KS규격에 없는 시험은 ASTM이나 AASHTO 등의 외국
   기준에 의해 실시할 수 있다.
   실내시험에는 다음과 같은 시험들이 있다.
   4.3.1 콘크리트 시험
   강도, 수분함량, 공기량, 염화물함유량, 탄산화깊이 시험 등
   4.3.2 강재시험
   강도 등
   4.3.3 토질재료 시험
   입도, 함수비, Atterberg한계, 투수, 다짐, 압밀, 압축시험 등
4.4 시험결과의 해석 및 평가
   현장 재료시험 및 실내시험 결과는 그 분야에 경험이 있는 자에 의하여 해석되고 평가되어야 하며
   이전에 같은 시험이 실시된 경우에는 시험결과를 비교하여 차이점을 분석 평가하여야 한다.
   또한 같은 재료 특성을 평가하는데 다른 형식의 시험방법이 사용되는 경우에는 각 시험결과를 비
   교하여 차이점을 파악하여야 한다.
   필요한 경우 기존자료와 현장 계측자료를 토대로 예상되는 문제점을 분석하기 위하여 모델링을 통
   하여 이론적 해석을 실시할 수 있다.
4.5 시험 보고서
   모든 현장 재료시험 및 실내시험 결과는 시험 보고서의 형태로 안전점검 및 정밀안전진단 보고서
   에 수록하여 시설물관리에 필요한 자료의 일부로 사용하여야 한다.
                           제5장 시설물의 상태평가 방법
   상태평가는 재료시험 및 외관조사에 의해 시설물의 각 부재로부터 발견된 결함, 손상, 열화 등 상
태변화를 근거로 하여 세부지침의 상태평가 기준에 따라 실시한다.
정기점검에서는 세부지침의 점검서식에 따라 기본시설물 또는 주요부재 종류별로 평가하는 것을 원
칙으로 한다.
   정밀점검에서는 기본시설물 또는 주요부재에 대하여 점검하고, 외관조사망도를 작성하여 상세히 상
태평가를 실시하며, 외관조사망도를 작성하지 않은 부위는 이전의 안전점검 및 정밀안전진단 보고서
에 수록된 상태평가 결과를 참조하여 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.
정밀안전진단에서는 시설물의 전체 부재에 대하여 외관조사망도를 작성하여 부재별로 상세히 상태평
가를 실시하며, 책임기술자가 시설물 전체에 대한 상태평가 결과를 결정한다.
상태평가가 정확히 이루어졌는지 확인하는 동시에 기록용 문서로서 이용하기 위하여 안전점검․정밀
안전진단을 실시한 사람은 외관조사 결과를 안전점검․정밀안전진단 서식에 각각의 결함의 형태, 크
기, 양 및 심각한 정도 등을 기록하여야 한다.
                          제6장 시설물의 안전성평가 방법
6.1 시설물의 안전성평가
   시설물의 안전성 평가는 정밀안전진단시에 실시한다. 다만, 정밀점검 또는 긴급점검시 일부 부재에
                                     108
제17417호(그2)             관        보           2010.12.31.(금요일)
   대하여 안전성평가가 필요하다고 판단될 경우 선택과업으로 실시할 수 있으나, 결함이 광범위하고
   중대한 경우에는 법 제7조제1항에 따라 정밀안전진단을 실시하여야 한다.
   책임기술자는 재하시험(계측) 및 구조해석 또는 기존의 안전성평가 자료와 함께 부재별 상태평가,
   재료시험 결과 및 각종 계측, 측정, 조사 및 시험 등을 통하여 얻은 결과를 분석하고 이를 바탕으
   로 구조물의 안전과 부재의 내하력 등을 종합적으로 평가하여 세부지침의 안전성평가 기준에 따라
   시설물의 안전성평가 결과를 결정한다.
   보고서에는 평가에 사용된 해석방법의 종류 및 해석결과에 대한 설명과 계산기록을 포함하여야 한
   다.
6.2 안전성 평가를 위한 조사 등
   안전성 평가를 위하여 필요한 계측, 측정, 조사 및 시험은 시설물 종류 및 구조적 특성에 따라 아
   래 항목 중 적절한 것들을 선택하여 실시하여야 한다.
   1. 비파괴재하시험 : 정적 또는 동적 재하시험
   2. 지반조사 및 탐사 : 지표지질조사, 페이스맵핑, 시추 또는 오거보링, 시험굴, 공내시험, 시료채취,
     토질 및 암반시험, G.P.R 탐사, 지하공동, 지층분석, 탄성파탐사, 전기탐사, 전자탐사, 시추공 토
     모그라피탐사, 물리검층 등
   3. 지형, 지질조사 및 토질시험
   4. 수리・수충격・수문 조사
   5. 계측 및 분석 : 시설물 및 시설물 주변의 지반에 대한 침하, 변위, 거동 등의 계측(경사계, 로드
     셀, 지하수위계, 소음 및 진동 등) 및 계측 데이터 분석
   6. 수중조사 : 조사선, 잠수부 등에 의한 교대・교각기초, 댐, 항만, 해저송유관 등의 수중조사
   7. 누수탐사
   8. 콘크리트 제체 시추조사 : 시추, 공내시험, 시편채취, 강도시험, 물성시험 등
   9. 콘크리트 재료시험 : 코아 채취, 강도시험, 성분분석, 공기량시험, 염화물함유량시험 등
   10. 기계․전기설비 및 계측시설의 성능검사 또는 시험계측(건축물 제외)
   11. 기본과업 범위를 초과하는 강재비파괴시험
   12. 기타 안전성평가를 하기 위하여 필요한 사항
                          제7장 시설물의 종합평가 방법
   정밀안전진단을 실시한 경우에는 상태평가 및 안전성평가를 실시한 결과를 종합하여 세부지침의
종합평가 기준에 따라 시설물의 종합평가 결과를 결정한다.
                             제8장 안전등급 지정
   정밀점검 및 정밀안전진단을 실시한 책임기술자는 당해 시설물에 대한 종합적으로 평가한 결과로
부터 안전등급을 지정한다.
   다만 정밀점검 및 정밀안전진단 실시결과 기존의 안전등급보다 상향하여 조정할 경우에는 해당 시
설물에 대한 보수․보강 조치 등 그 사유가 분명하여야 한다.
                                  109
제17417호(그2)           관        보          2010.12.31.(금요일)
  안전등급                        시설물의 상태
     A     문제점이 없는 최상의 상태
   (우수)
     B     보조부재에 경미한 결함이 발생하였으나 기능 발휘에는 지장이 없으며 내구성
   (양호)    증진을 위하여 일부의 보수가 필요한 상태
     C     주요부재에 경미한 결함 또는 보조부재에 광범위한 결함이 발생하였으나
   (보통)    전체적인 시설물의 안전에는 지장이 없으며, 주요부재에 내구성, 기능성 저하
           방지를 위한 보수가 필요하거나 보조부재에 간단한 보강이 필요한 상태
     D     주요부재에 결함이 발생하여 긴급한 보수ㆍ보강이 필요하며 사용제한 여부를
   (미흡)    결정하여야 하는 상태
     E     주요부재에 발생한 심각한 결함으로 인하여 시설물의 안전에 위험이 있어 즉각
   (불량)    사용을 금지하고 보강 또는 개축을 하여야 하는 상태
                      제9장 보수․보강 방법
9.1 일반
   보수는 시설물의 내구성능을 회복 또는 향상시키는 것을 목적으로 한 유지관리 대책을 말하며, 보
   강이란 부재나 구조물의 내하력과 강성 등의 역학적인 성능을 회복, 혹은 향상시키는 것을 목적으
   로 한 대책을 말한다.
   보수를 위해서는 상태평가 결과 등을, 보강을 위해서는 상태평가 및 안전성평가 결과 등을 상세히
   검토하고, 발생된 결함의 종류 및 정도, 구조물의 중요도, 사용 환경조건 및 경제성 등에 의해서 필
   요한 보수・보강 방법 및 수준을 정하여야 한다.
9.2 보수․보강의 필요성 판단
   보수의 필요성은 발생된 손상(균열 등)이 어느 정도까지 허용되는가의 판단에 의하여야 하며, 이를
   위해 본 지침 및 각종 기준(표준시방서 등)을 참조한다.
   보강의 경우는 부재안전율을 각종 기준에서 정하는 수치이상으로 하기 위하여 어느 정도까지 부재
   단면 등을 증가하여야 하는지를 판단하여야 한다.
9.3 보수․보강의 수준의 결정
   보수․보강의 수준은 위험도, 경제성 등을 고려하여 아래의 경우 중에서 결정한다.
   ∘현상유지(진행억제)
   ∘실용상 지장이 없는 성능까지 회복
   ∘초기 수준이상으로 개선
   ∘개축
9.4 공법의 선정
   구조물 결함에 따른 보수․보강은 보수재료와 공법 선정시 공법의 적용성, 구조적 안전성, 경제성
   등을 검토하여 결정한다.
   이때 중요한 것은 구조물의 결함 발생 원인에 대한 정확한 분석이며, 이를 통해 적절한 공법을 선
   정할 수 있고, 또한 적절한 보수재료를 선택할 수 있다.
   따라서 시설물관련 제반자료, 진단시 수행한 각종 상태평가 및 안전성 평가 결과를 기초로 하여,
   결함 발생 원인에 대한 정확한 분석 후 결함부위 또는 부재에 가장 적합한 보수․보강공법을 선정
   하여야 한다.
                             110
제17417호(그2)          관        보         2010.12.31.(금요일)
9.5 보수․보강 우선순위의 결정
   각 시설물은 주요부재와 보조부재로 이루어져 있으며, 이들 시설물에서 발생된 각종 결함에 대한
보수․보강 우선순위는 다음과 같이 결정한다.
   ∘보수보다 보강을, 주부재를 보조부재보다 우선하여 실시한다.
   ∘시설물 전체에서의 우선순위 결정은 각 부재가 갖는 중요도, 발생한 결함의 심각성 등을 종합 검
     토하여 결정한다.
9.6 유지관리 방안 제시
   시설물을 안전하고 경제적으로 유지관리하는데 필요한 사항을 제시하는 것으로 결함 및 손상의 종
   류와 원인, 점검요령, 조치대책 등에 관한 실무적이고 필수적인 내용을 해당 시설물의 그림 및 사
   진 등을 위주로 구성하여 안전점검 경험이 적은 사람도 쉽게 활용할 수 있도록 하여야 한다.
                  제10장 안전점검 및 정밀안전진단 보고서 작성 방법
10.1 실시결과 보고서 작성 방법
   안전점검 및 정밀안전진단 실시결과 보고서는 시설물 관리주체의 유지관리업무에 효율적이며 체계
   적으로 활용할 수 있도록 과업내용을 중심으로 작성․제출하여야 하며, 세부적인 작성 방법은 세부
   지침에서 규정한다.
   10.1.1 정밀점검 보고서에 포함되어야 할 사항
    가. 서두
   보고서의 표지 다음에 정밀점검의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.
    ∘제출문(정밀점검을 실시한 기관의 장)
    ∘정밀점검 결과표 (안전등급)
    ∘참여 기술진 명단
   ∘시설물의 위치도
   ∘시설물의 전경사진, 부위별 사진
   ∘정밀점검 실시결과 요약문
   ∘보고서 목차
    나. 정밀점검의 개요
   정밀점검의 범위와 과업내용 등 정밀점검 계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.
    ∘점검의 목적
    ∘시설물의 개요 및 이력사항
    ∘점검의 범위 및 과업내용
    ∘사용장비 및 기기 현황
    ∘점검 수행일정
    다. 자료수집 및 분석
   정밀점검의 관련자료를 검토․분석하고 그 내용을 기술한다.
    ∘설계도면, 구조계산서
    ∘기존 정밀점검․정밀안전진단 실시결과
                                111
제17417호(그2)          관       보          2010.12.31.(금요일)
 ∘보수․보강이력
 ∘시설물의 내진설계 여부 확인
 ∘기타 관련자료
 라. 현장조사 및 시험
  과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술하고, 필요한 경우 사
  진 또는 동영상 등을 첨부한다.
 ∘기본시설물 또는 주요부재별 외관조사 결과분석
 ∘주요한 결함(손상)의 발생원인 분석
 ∘재료시험 및 측정 결과분석
 마. 시설물의 상태평가
  과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 시험의 분석 결과에 따라서 상태평가 결과를 작성한다.
 ∘대상 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결과 결정
 ∘콘크리트 또는 강재의 내구성 평가
 ∘안전등급 지정
 바. 시설물의 안전성 평가 (필요한 경우 추가로 실시)
 ∘안전점검 결과 시설물의 보수․보강방법을 제시한 때에는 보수․보강시 예상되는 임시 고정하
    중(공사용 장비 및 자재 등)이 시설물에 현저하게 작용하는 경우에 대한 시행방법을 검토
 사. 종합결론 및 건의
 ∘정밀점검 실시결과의 종합결론
 ∘정밀안전진단 및 시설물의 사용제한의 필요성 여부
 ∘유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항
 ∘기타 필요한 사항
 아. 부록
 ∘과업지시서
 ∘외관조사망도
 ∘측정, 시험 성과표
 ∘상태평가 결과 자료
 ∘시설물관리대장 사본
 ∘현황조사 및 외관조사 사진첩
 ∘사용장비 및 기기의 사진
 ∘사전조사 자료 일체
 ∘기타 참고자료(정밀점검 결과와 관련되는 설계도서, 감리보고서, 이전의 안전점검 및 정밀안전진
    단 보고서 등 관련자료 포함)
10.1.2 정밀안전진단 보고서에 포함되어야 할 사항
 가. 서두
보고서의 표지 다음에 정밀안전진단의 개요를 쉽게 알 수 있도록 다음의 서류를 붙인다.
 ∘제출문(정밀안전진단을 실시한 기관의 장)
 ∘정밀안전진단 결과표 (안전등급)
                            112
제17417호(그2)          관       보         2010.12.31.(금요일)
∘참여 기술진 명단
∘시설물의 위치도
∘시설물의 전경사진, 부위별 사진
∘정밀안전진단 결과 요약문
∘보고서 목차
나. 정밀안전진단의 개요
정밀안전진단의 범위와 과업내용 등 진단계획 및 실시와 관련된 주요사항을 기술한다.
∘진단의 목적
∘시설물의 개요 및 이력사항
∘진단의 범위 및 과업내용
∘사용장비 및 시험기기 현황
∘진단 수행일정
다. 자료수집 및 분석
정밀안전진단의 관련자료를 검토․분석하고 그 내용을 기술한다.
∘설계도면, 구조계산서
∘기존 정밀점검․정밀안전진단 실시결과
∘보수․보강이력 및 용도변경
∘시설물의 내진설계 여부 확인
∘기타 관련자료
라. 현장조사 및 시험
 과업내용에 의거 실시한 현장조사, 시험 및 측정 등의 결과분석 내용을 기술하고, 필요한 경우 사
 진 또는 동영상 등을 첨부한다.
∘전체 시설물의 외관조사 결과분석
∘주요한 결함(손상)의 발생원인 분석
∘재료시험, 측정결과의 분석
마. 시설물의 상태평가
 과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 시험의 분석 결과에 따라서 시설물의 상태평가 결과를 작성
 한다.
∘콘크리트 또는 강재의 내구성 평가
∘부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 결정
바. 시설물의 안전성평가
 과업내용에 따라 실시한 현장조사 및 재료시험 등의 결과를 분석하고 이를 바탕으로 구조물의 내
 (하)력, 사용성 등을 검토하고 시설물의 구조적, 기능적 안전성을 평가한다.
∘현장 재하시험 및 계측 결과분석
∘지형, 지질, 지반, 토질조사 등의 결과분석
∘시설물의 변위, 거동 등의 측정결과 분석
∘시설물의 구조해석 및 구조계산을 통한 분석결과
∘수문, 수리 등 해석결과 및 분석 (관리주체의 요구 등 필요한 경우)
                          113
제17417호(그2)           관        보          2010.12.31.(금요일)
    ∘시설물의 내(하)력 평가
    ∘시설물의 내진성능, 사용성 평가 (관리주체의 요구 등 필요한 경우)
    ∘정밀안전진단 결과 시설물의 보수․보강방법을 제시한 때에는 보수․보강시 예상되는 임시 고
      정하중(공사용 장비 및 자재 등)이 시설물에 현저하게 작용하는 경우에 대한 구조안전성 평가
      포함 시행
    ∘시설물의 안전성평가 결정
    사. 종합평가
    ∘시설물의 상태평가와 안전성평가 결과를 종합하여 안전상태 종합평가 결과의 결정
    ∘시설물의 안전등급 지정
    아. 보수․보강 방법
    시설물의 상태평가와 안전성평가 결과에 따라 손상 및 결함이 있는 부위 또는 부재에 대하여 적
    용할 보수․보강 방법을 제시함.(내진성능 평가 후 내진능력 부족시의 경우를 포함)
    ∘보수・보강방법에 대한 개요, 시공방법, 시공시 주의사항 등
    ∘당해 시설물의 유지관리를 위한 요령, 대책 등
  자. 종합결론 및 건의사항
    ∘정밀안전진단 실시결과의 종합결론
    ∘유지관리시 특별한 관리가 요구되는 사항
    ∘기타 필요한 사항
  차. 부록
    ∘과업지시서
    ∘외관조사망도
    ∘구조해석 모델링 및 수치해석 자료 (입출력자료는 e-보고서에 포함)
    ∘측정, 시험, 계측 성과표
    ∘상태평가 결과 자료
    ∘안전성평가 결과 자료
    ∘시설물관리대장 사본
    ∘현황조사 및 외관조사 사진첩
    ∘사용장비 및 기기의 사진
    ∘사전조사 자료 일체
  ∘기타 참고자료(정밀안전진단 결과와 관련되는 설계도서, 감리보고서, 이전의 안전점검 및 정밀안
     전진단 보고서 등 관련자료 포함)
10.2 e-보고서 작성 방법
  e-보고서는 정밀점검 및 정밀안전진단 실시결과 보고서를 보관 등 유지관리 업무에 효율적이며, 체
      계적으로 활용할 수 있도록 전자매체(PDF파일)로 작성하여야 한다.
  ∙e-보고서에는 조사내용, 결과분석 등을 열람할 수 있도록 작성하여야 하며, 첨부되는 사진(칼라)
     또는 동영상(칼라) 등은 결함을 구체적으로 확인할 수 있도록 하여 e-보고서와 서식에서 상호 참
    조할 수 있도록 하여야 한다.
                              114
제17417호(그2)             관        보           2010.12.31.(금요일)
  ∙e-보고서에는 시설물 안전성평가를 위한 입ㆍ출력 자료 전체를 포함하여야 하며, 기간이 경과한
     후에도 결함에 대한 해석이 가능하도록 상세하고 명확하여야 한다.
                    제11장 안전점검 및 정밀안전진단 계약 절차
11.1 계약의뢰
  관리주체가 안전점검 또는 정밀안전진단을 시설물 유지관리업체 또는 안전진단전문기관에 의뢰하
  고자 할 때에는 별지 제1호 서식에 의한다.
11.2 계약조건 등
  시설물의 관리주체와 유지관리업자 또는 안전진단전문기관간에 안전점검 또는 정밀안전진단 계약
  을 체결하고자 할 때에는 별지 제2호 서식에 의한다.
                            제12장 행정사항
12.1 재검토기한
  「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법
  령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은
  2012년 8월 23일까지로 한다.
                                부칙
이 지침은 고시한 날부터 시행한다.
(별지 제1호 서식)
                     시설물의 안점점검․정밀안전진단 의뢰서
 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제6조(7조, 8조) 및 「시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행
령」 제6조(9조, 10조)에 따라 아래와 같이 시설물의 안전점검・정밀안전진단을 의뢰합니다.
     시설물명                                        종별     1종, 2종
              시설물의 제원                   안전점검(정밀안전진단) 범위
 ◦ 시설물의 크기 또는 규모
 ◦ 시설물의 구조형식
 ◦ 완공년도(시공자)
 ◦ 기타 참고사항
      관리주체
      점검 또는 진단실시시기                ~        ( 일간)
                        ◦ 준공도면
                        ◦ 준공내역서 및 시방서(공사시방서 포함)
         보관서류 목록        ◦ 구조계산서(수리계산서 등)
                        ◦ 시공 또는 유지관리상 특기사항 보고서
                        ◦ 최근 안전점검(정밀안전진단)결과 보고서 등
                            년 월 일
                          의뢰인 기관명(상호)
                                    주 소
                                    대표자          (인)
                                115
제17417호(그2)                 관           보            2010.12.31.(금요일)
(별지 제2호 서식)
                   시설물의 안전점검・정밀안전진단 표준계약서
    관 리 주 체
계약자 계 약 상 대 자       ∙상호 또는 법인명칭                   ∙법인등록 번호
                    ∙주 소                          ∙전 화 번 호
                    ∙대 표 자
 계 계   약 건 명
    계 약 금 액         금                      원정(￦                       )
 약 계약보증액            금                      원정(￦                       )
    지체상금율                                   %
 내 계 약 기 간                .       .      .    ~    .    .         .
 용 위기 타 사 항
            치

  관리주체와 계약상대자는 상호 대등한 입장에서 붙임의 계약문서에 의하여 위와 같이 계약을
 체결하고 신의에 따라 성실히 계약상의 의무를 이행할 것을 확약하며, 이 계약의 증거로서 계약서
 를 작성하여 당사자가 기명날인한 후 각각 1통씩 보관한다.
 붙임서류 : 1. 시설물의 안전점검․정밀안전진단 계약조건 1부
         2. 시설물의 안전점검․정밀안전진단 과업내용 1부
         3. 시설물의 안전점검․정밀안전진단 대가산출 내역서 1부
          (관리주체)                      (계약상대자)
                        (인)                                 (인)

<붙임 1>
                시설물의 정밀안전진단(안전점검) 표준계약조건
 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」(이하 “특별법”이라 한다) 제6조 및 제7조에 따라 관리주체인
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ(이하 “갑”이라 한다)과 정밀 안전진단(안전점검)의 실시자인ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ(이하 “을”
이라 한다)은 다음과 같이 계약을 체결한다.
제1조(목적) 이 계약은 “갑”이 관리하고 있는 시설물에 대하여 “을”이 정밀안전진단(안전점검)을 실시
  하여 구조적․기능적 결함을 발견하고, 그에 대한 신속하고 적절한 조치를 취하기 위하여 구조적
  안전성 및 결함의 원인 등을 조사․측정․평가하고 보수․보강 등의 방법을 제시함으로써 재해 및
  재난을 예방하고 시설물의 효용증진과 공공의 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.
제2조(진단․점검의 범위) 정밀안전진단(안전점검)의 범위는 다음과 같다.
  1. 시설물명 :
  2. 위 치 :
  3. 제 원 :
  4. 정밀안전진단(안전점검) 대상시설물의 범위 :
                            116
제17417호(그2)           관       보          2010.12.31.(금요일)
제3조(계약기간) ① 계약기간은 착수 일로부터        일간으로 한다.
 ② 다만, 천재지변 및 부득이한 사유로 인하여 정밀안전진단(안전점검)의 일부 또는 전부의 변경이
 불가피한 경우에는 “갑”과 “을”은 협의하여 그 기간을 변경할 수 있다.
제4조(계약금액의 산정 및 변경) ① 계약금액의 산정은 국토해양부장관이 고시한 안전점검 및 정밀안
 전진단 대가기준에 의하되, 기본과업과 선택과업은 <붙임 2>와 같다.
 ② 계약기간 중 물가변동으로 인한 계약금액의 조정은 기획재정부가 회계예규로 정한 기술용역계
 약 일반조건의 관련조항에 따라 품목 조정율을 적용한다.
 ③ 계약기간 중 정밀안전진단(안전점검)의 선택과업의 항목 및 수량의 증․감사유가 발생하였을 때
 는 “갑”과 “을”은 협의하여 계약금액을 변경할 수 있다.
 ④ 제3조2항에 따라 정밀안전진단(안전점검) 업무의 일부 또는 전부의 변경이 불가피한 경우 “갑”
 과 “을”은 협의하여 변경할 수 있다.
제5조(대가의 지급 등) 정밀안전진단(안전점검)대가 및 선금의 지급은 기획재정부가 회계예규로 정한
 기술․용역계약 일반조건 및 선금지급요령에 의한다.
제6조(실시자의 의무) ① “을”은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 모든 지식과 기술을 활용,
 신의와 성실의 원칙에 입각하여 계약을 이행한다.
 ② “을”은 특별법 제13조에 따른 안전점검 및 정밀안전진단 지침에 의거 정밀안전진단(안전점검)을
 성실하게 실시하여야 한다.
 ③ “을”은 정밀안전진단(안전점검)을 실시함에 있어 “갑”이 특별법 제6조에 따라 실시한 안전점검
 결과를 기초로 수행하여야 하며, “갑”은 주요결함사항 및 보수․보강 내용 등에 대하여 “을”에게
 미리 통보하여야 한다.
 ④ “을”은 진단수행 중 발생한 안전사고에 대해 책임을 지며, 안전사고를 미연에 방지하도록 하여
 야 한다.
제7조(실시결과의 통보) ① “을”은 계약기간이 종료한 경우에는 특별법 제11조제1항에 따라 지체없이
 “갑”에게 정밀안전진단(안전점검) 실시결과를 통보하여야 한다.
 ② “을”은 계약기간 중에도 특별법 시행령 제12조에 따른 중대한 결함이 있을 경우에는 서면으로
 “갑”에게 통보하여야 한다.
제8조(공동실시) “을”은 정밀안전진단(안전점검)을 효율적으로 수행하기 위하여 특별법 제8조제2항에
 따라 “갑”과 협의하여 다른 안전진단전문기관과 공동으로 실시할 수 있다.
제9조(설계도서 등의 열람교부 등) ① “을”은 정밀안전진단(안전점검)을 수행함에 있어서 필요한 경
 우에는 특별법 제17조에 따라 “갑”에게 해당 시설물의 설계․시공 및 감리와 관련된 서류의 열람이
 나 그 사본의 교부를 요청할 수 있으며 이 경우 “갑”은 이에 응하여야 한다.
 ② 다만, 국방 기타 보안상의 기밀을 요하는 시설물의 경우에는 “갑” 또는 관련기관의 동의를 얻어
 이를 열람할 수 있다.
제10조(관리주체의 의무) ① “갑”은 “을”이 정밀안전진단(안전점검)을 공정하게 실시할 수 있도록 제
 반여건을 조성하여야 한다.
 ② “을”은 시설물의 상태평가․안전성평가 등에 있어서 정밀안전진단(안전점검) 성과를 일관성 있
                             117