yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
설치장소                유도등 및 유도표지의 종류
1. 공연장ㆍ집회장(종교집회장 포함)ㆍ관람장
 ㆍ운동시설
2. 유흥주점영업시설(「식품위생법 시행령」 ○ 대형피난구유도등
 제21조제8호라목의 유흥주점영업 중 손님이 ○ 통로유도등
 춤을 출 수 있는 무대가 설치된 캬바레, 나이 ○ 객석유도등
 트클럽 또는 그 밖에 이와 비슷한 영업시설만
 해당한다)
3. 위락시설ㆍ판매시설ㆍ운수시설ㆍ「관광진
 흥법」 제3조제1항제2호에 따른 관광숙박업 ○ 대형피난구유도등
 ㆍ의료시설ㆍ장례식장ㆍ방송통신시설ㆍ전시 ○ 통로유도등
 장ㆍ지하상가ㆍ지하철역사
4. 숙박시설(제3호의 관광숙박업 외의 것을 말
 한다)ㆍ오피스텔
                           ○ 중형피난구유도등
5. 제1호부터 제3호까지 외의 건축물로서 지하
                           ○ 통로유도등
 층ㆍ무창층 또는 층수가 11층 이상인 특정소
 방대상물
6. 제1호부터 제5호까지 외의 건축물로서 근린
 생활시설ㆍ노유자시설ㆍ업무시설ㆍ발전시설
 ㆍ종교시설(집회장 용도로 사용하는 부분 제
                             ○ 소형피난구유도등
 외)ㆍ교육연구시설ㆍ수련시설ㆍ공장ㆍ창고시
                             ○ 통로유도등
 설ㆍ교정 및 군사시설(국방ㆍ군사시설 제외)
 ㆍ기숙사ㆍ자동차정비공장ㆍ운전학원 및 정
 비학원ㆍ다중이용업소ㆍ복합건축물ㆍ아파트
                             ○ 피난구유도표지
7. 그 밖의 것
                             ○ 통로유도표지
※ 비고
 1. 소방서장은 특정소방대상물의 위치ㆍ구조 및 설비의 상황을 판단하여 대형
  피난구유도등을 설치하여야 할 장소에 중형피난구유도등 또는 소형피난구유
  도등을, 중형피난구유도등을 설치하여야 할 장소에 소형피난구유도등을 설치
  하게 할 수 있다.
 2. 복합건축물과 아파트의 경우 주택의 세대 내에는 유도등을 설치하지 않을
  수 있다.

제5조(피난구유도등) ① 피난구유도등은 다음 각 호의 장소에 설치하여야 한다.
 1. 옥내로부터 직접 지상으로 통하는 출입구 및 그 부속실의 출입구
 2. 직통계단·직통계단의 계단실 및 그 부속실의 출입구
 3. 제1호와 제2호에 따른 출입구에 이르는 복도 또는 통로로 통하는 출입구
 4. 안전구획된 거실로 통하는 출입구
② 피난구유도등은 피난구의 바닥으로부터 높이 1.5미터 이상으로서 출입구에 인접하도록 설치하여야
 한다.
③ 피난층으로 향하는 피난구의 위치를 안내할 수 있도록 제1항의 출입구 인근 천장에 제1항에 따라 설
 치된 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등을 추가로 설치해야 한다.
제6조(통로유도등 설치기준) ① 통로유도등은 특정소방대상물의 각 거실과 그로부터 지상에 이르는 복
 도 또는 계단의 통로에 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
 1. 복도통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것
  가. 복도에 설치하되 제5조제1항제1호 또는 제2호에 따라 피난구유도등이 설치된 출입구의 맞은편
       복도에는 입체형으로 설치하거나, 바닥에 설치할 것
  나. 구부러진 모퉁이 및 가목에 따라 설치된 통로유도등을 기점으로 보행거리 20미터 마다 설치할
       것
  다. 바닥으로부터 높이 1미터 이하의 위치에 설치할 것. 다만, 지하층 또는 무창층의 용도가 도매시
       장·소매시장·여객자동차터미널·지하역사 또는 지하상가인 경우에는 복도·통로 중앙부분의 바
       닥에 설치하여야 한다.
  라. 바닥에 설치하는 통로유도등은 하중에 따라 파괴되지 않는 강도의 것으로 할 것
 2. 거실통로유도등은 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것
  가. 거실의 통로에 설치할 것. 다만, 거실의 통로가 벽체 등으로 구획된 경우에는 복도통로유도등을
       설치하여야 한다.
  나. 복도구부러진 모퉁이 및 보행거리 20미터 마다 설치할 것
  다. 복도바닥으로부터 높이 1.5미터 이상의 위치에 설치할 것. 다만, 거실통로에 기둥이 설치된 경우
       에는 기둥부분의 바닥으로부터 높이 1.5미터 이하의 위치에 설치할 수 있다.
 3. 계단통로유도등은 각층의 경사로 참 또는 계단참마다 바닥으로부터 높이 1미터 이하의 위치에 설치
  할 것
 4. 통행에 지장이 없도록 설치할 것
 5. 주위에 이와 유사한 등화광고물·게시물 등을 설치하지 않을 것
제7조(객석유도등 설치기준) ① 객석유도등은 객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치해야 한다.
② 객석내의 통로가 경사로 또는 수평로로 되어 있는 부분은 다음의 식에 따라 산출한 수(소수점 이하의
 수는 1로 본다)의 유도등을 설치하여야 한다.

            객석 통로의 직선부분 길이(m)
   설치개수 =                     -1
                    4
③ 객석 내의 통로가 옥외 또는 이와 유사한 부분에 있는 경우에는 해당 통로 전체에 미칠 수 있는 개수
 의 유도등을 설치해야 한다.
제8조(유도표지 설치기준) ① 유도표지는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
 1. 계단에 설치하는 것을 제외하고는 각 층마다 복도 및 통로의 각 부분으로부터 하나의 유도표지까지
  의 보행거리가 15미터 이하가 되는 곳과 구부러진 모퉁이의 벽에 설치할 것
2. 피난구유도표지는 출입구 상단에 설치하고, 통로유도표지는 바닥으로부터 높이 1미터 이하의 위치
  에 설치할 것
 3. 주위에는 이와 유사한 등화·광고물·게시물 등을 설치하지 않을 것
 4. 유도표지는 부착판 등을 사용하여 쉽게 떨어지지 아니하도록 설치할 것
 5. 축광방식의 유도표지는 외광 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 비상조명등에 의한
  조명이 제공되도록 설치 할 것
② 유도표지는 소방청장이 정하여 고시한 「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한
 것이어야 한다.
제9조(피난유도선 설치기준) ① 축광방식의 피난유도선은 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.
 1. 구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치할 것
 2. 바닥으로부터 높이 50센티미터 이하의 위치 또는 바닥 면에 설치할 것
 3. 피난유도 표시부는 50센티미터 이내의 간격으로 연속되도록 설치
 4. 부착대에 의하여 견고하게 설치할 것
 5. 외광 또는 조명장치에 의하여 상시 조명이 제공되거나 비상조명등에 의한 조명이 제공되도록 설치
  할 것
② 광원점등방식의 피난유도선은 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.
 1. 구획된 각 실로부터 주출입구 또는 비상구까지 설치할 것
 2. 피난유도 표시부는 바닥으로부터 높이 1미터 이하의 위치 또는 바닥 면에 설치할 것
 3. 피난유도 표시부는 50센티미터 이내의 간격으로 연속되도록 설치하되 실내장식물 등으로 설치가 곤
  란할 경우 1미터 이내로 설치할 것
 4. 수신기로부터의 화재신호 및 수동조작에 의하여 광원이 점등되도록 설치할 것
 5. 비상전원이 상시 충전상태를 유지하도록 설치할 것
 6. 바닥에 설치되는 피난유도 표시부는 매립하는 방식을 사용할 것
 7. 피난유도 제어부는 조작 및 관리가 용이하도록 바닥으로부터 0.8미터 이상 1.5미터 이하의 높이에
  설치할 것
③ 피난유도선은 소방청장이 정하여 고시한 「피난유도선의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합
 한 것으로 설치해야 한다.
제10조(유도등의 전원) ① 유도등의 상용전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지설비, 전기저장장치
 또는 교류전압의 옥내 간선으로 하고, 전원까지의 배선은 전용으로 해야 한다.
② 비상전원은 유도등을 20분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량의 축전지로 설치해야 한다. 다만,
 지하층을 제외한 층수가 11층 이상의 층이나 특정소방대상물의 지하층 또는 무창층의 경우에는 그 부
 분에서 피난층에 이르는 부분의 유도등을 60분 이상 유효하게 작동시킬 수 있는 용량으로 해야 한다.
③ 배선은 「전기사업법」 제67조에 따른 「전기설비기술기준」에서 정한 것 외에 다음 각 호의 기준에
 따라야 한다.
 1. 유도등의 인입선과 옥내배선은 직접 연결할 것
2. 유도등은 전기회로에 점멸기를 설치하지 않고 항상 점등상태를 유지할 것
 3. 3선식 배선은 내화배선 또는 내열배선으로 사용할 것
④ 3선식 배선으로 상시 충전되는 유도등의 전기회로에 점멸기를 설치하는 경우에는 화재신호 및 수동
 조작, 정전 또는 단선, 자동소화설비의 작동 등에 의해 자동으로 점등되도록 해야 한다.
제11조(유도등 및 유도표지의 제외) ① 바닥면적이 1,000제곱미터 미만인 층으로서 옥내로부터 직접 지
 상으로 통하는 출입구 또는 거실 각 부분으로부터 쉽게 도달할 수 있는 출입구 등의 경우에는 피난구
 유도등을 설치하지 않을 수 있다.
② 구부러지지 아니한 복도 또는 통로로서 그 길이가 30미터 미만인 복도 또는 통로 등의 경우에는 통로
 유도등을 설치하지 않을 수 있다.
③ 주간에만 사용하는 장소로서 채광이 충분한 객석 등의 경우에는 객석유도등을 설치하지 않을 수 있
 다.
④ 유도등이 제5조와 제6조에 따라 적합하게 설치된 출입구·복도·계단 및 통로 등의 경우에는 유도표지
 를 설치하지 않을 수 있다.
제12조(설치·관리기준의 특례) 소방본부장 또는 소방서장은 기존건축물이 증축 개축 대수선되거나 용도
 변경 되는 경우에 있어서 이 기준이 정하는 기준에 따라 해당 건축물에 설치해야 할 유도등과 유도표
 지 및 피난유도선의 배관 배선 등의 공사가 현저하게 곤란하다고 인정되는 경우에는 해당 설비의 기
 능 및 사용에 지장이 없는 범위 안에서 이 기준 일부를 적용하지 않을 수 있다.
제13조(재검토 기한) 소방청장은 「훈령 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하
 여 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당
 성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.




  부칙   <제2022-53호, 2022. 11. 25.>


제1조(시행일) 이 고시는 2022년 12월 1일부터 시행한다.
제2조(경과조치) ① 이 고시 시행 전에 건축허가 등의 신청 또는 신고를 하거나 소방시설공사의 착공신
 고를 한 특정소방대상물에 대해서는 종전의 「유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC303)」에 따
 른다.
② 이 고시 시행 전에 제1항에 따른 신청 또는 신고를 한 경우라도 개정 기준이 종전의 기준에 비해 관계
 인에게 유리한 경우에는 개정 기준에 따를 수 있다.
제3조(다른 법령과의 관계) 이 고시 시행 당시 다른 법령에서 종전의 화재안전기준을 인용한 경우에 이
 고시 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 경우에는 종전의 규정에 갈음하여 이 고시의 해당 규정을 인
 용한 것으로 본다.
◉소방청고시 제2022-61호
 비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)을 다음과 같이 전부 개정합니다.
   2022년 11월 25일
             소방청장
           비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504) 전부개정 발령
비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504) 전부를 다음과 같이 개정한다.


비상콘센트설비의 화재안전성능기준(NFPC 504)


제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1항제6호가
 목에 따라 소방청장에게 위임한 사항 중 소화활동설비인 비상콘센트설비의 성능기준을 규정함을 목
 적으로 한다.
제2조(적용범위) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다) 별표
 4 제5호라목에 따른 비상콘센트설비의 설치 및 관리에 대해 적용한다.
제3조(정의) 이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.
 1. "비상전원"이란 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 공급되는 전원을 말한다.
 2. "비상콘센트설비“란 화재 시 소화활동 등에 필요한 전원을 전용회선으로 공급하는 설비를 말한다.
제4조(전원 및 콘센트 등) ① 비상콘센트설비에는 다음 각 호의 기준에 따른 전원을 설치해야 한다.
 1. 상용전원회로의 배선은 전용배선으로 하고, 상용전원의 상시공급에 지장이 없도록 할 것
 2. 지하층을 제외한 층수가 7층 이상으로서 연면적이 2,000 제곱미터 이상이거나 지하층의 바닥면적의
  합계가 3,000 제곱미터 이상인 특정소방대상물의 비상콘센트설비에는 자가발전설비, 비상전원수전
  설비, 축전지설비 또는 전기저장장치를 비상전원으로 설치할 것
 3. 제2호에 따른 비상전원 중 자가발전설비, 축전지설비 또는 전기저장장치는 다음 각 목의 기준에 따
  라 설치하고, 비상전원수전설비는 「소방시설용 비상전원수전설비의 화재안전성능기준(NFPC 60
  2)」에 따라 설치할 것
  가. 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것
  나. 비상콘센트설비를 유효하게 20분 이상 작동시킬 수 있는 용량으로 할 것
  다. 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을
     수 있도록 할 것
  라. 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것
  마. 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할 것
② 비상콘센트설비의 전원회로(비상콘센트에 전력을 공급하는 회로를 말한다)는 다음 각 호의 기준에 따
 라 설치해야 한다.
 1. 비상콘센트설비의 전원회로는 단상교류 220볼트인 것으로서, 그 공급용량은 1.5킬로볼트암페어 이
  상인 것으로 할 것
2. 전원회로는 각 층에 둘 이상이 되도록 설치할 것
 3. 전원회로는 주배전반에서 전용회로로 할 것
 4. 전원으로부터 각 층의 비상콘센트에 분기되는 경우에는 분기배선용 차단기를 보호함안에 설치할 것
 5. 콘센트마다 배선용 차단기(KS C 8321)를 설치해야 하며, 충전부가 노출되지 않도록 할 것
 6. 개폐기에는 "비상콘센트"라고 표시한 표지를 할 것
 7. 비상콘센트용의 풀박스 등은 방청도장을 한 것으로서, 두께 1.6밀리미터 이상의 철판으로 할 것
 8. 하나의 전용회로에 설치하는 비상콘센트는 10개 이하로 할 것. 이 경우 전선의 용량은 각 비상콘센
  트(비상콘센트가 3개 이상인 경우에는 3개)의 공급용량을 합한 용량 이상의 것으로 해야 한다.
③ 비상콘센트의 플러그접속기는 접지형2극 플러그접속기(KS C 8305)를 사용해야 한다.
④ 비상콘센트의 플러그접속기의 칼받이의 접지극에는 접지공사를 해야 한다.
⑤ 비상콘센트는 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.
 1. 바닥으로부터 높이 0.8미터 이상 1.5미터 이하의 위치에 설치할 것
 2. 비상콘센트의 배치는 아파트 또는 바닥면적이 1,000제곱미터 미만인 층은 계단의 출입구(계단의 부
  속실을 포함하며 계단이 2 이상 있는 경우에는 그중 1개의 계단을 말한다)로부터 5미터 이내에, 바
  닥면적 1,000제곱미터 이상인 층(아파트를 제외한다)은 각 계단의 출입구 또는 계단부속실의 출입
  구(계단의 부속실을 포함하며 계단이 세 개이상 있는 층의 경우에는 그중 두 개의 계단을 말한다)로
  부터 5미터이내에 설치하되, 그 비상콘센트로부터 그 층의 각 부분까지의 거리가 다음 각 목의 기준
  을 초과하는 경우에는 그 기준 이하가 되도록 비상콘센트를 추가하여 설치할 것
  가. 지하상가 또는 지하층의 바닥면적의 합계가 3,000제곱미터 이상인 것은 수평거리 25미터
  나. 가목에 해당하지 않는 것은 수평거리 50미터
⑥ 비상콘센트설비의 전원부와 외함 사이의 절연저항 및 절연내력은 다음 각 호의 기준에 적합해야 한
 다.
 1. 절연저항은 전원부와 외함 사이를 500볼트 절연저항계로 측정할 때 20메가옴 이상일 것
 2. 절연내력은 전원부와 외함 사이에 정격전압이 150볼트 이하인 경우에는 1,000볼트의 실효전압을, 정
  격전압이 150볼트 이상인 경우에는 그 정격전압에 2를 곱하여 1,000을 더한 실효전압을 가하는 시
  험에서 1분 이상 견디는 것으로 할 것
제5조(보호함) 비상콘센트설비에는 비상콘센트를 보호하기 위한 보호함을 설치해야 한다.
제6조(배선) 비상콘센트설비의 배선은 「전기사업법」 제67조에 따른 「전기설비기술기준」에서 정하는
 것 외에 전원회로의 배선은 내화배선으로, 그 밖의 배선은 내화배선 또는 내열배선으로 설치해야 한
 다. 이 경우 내화배선 및 내열배선은 「옥내소화전설비의 화재안전성능기준(NFPC 102)」 제10조제2
 항에 따른다.
제7조(설치·관리기준의 특례) 소방본부장 또는 소방서장은 기존건축물이 증축·개축·대수선되거나 용도
 변경되는 경우에 있어서 이 기준이 정하는 기준에 따라 해당 건축물에 설치해야 할 비상콘센트설비의
 배관·배선 등의 공사가 현저하게 곤란하다고 인정되는 경우에는 해당 설비의 기능 및 사용에 지장이
 없는 범위 안에서 이 기준의 일부를 적용하지 아니할 수 있다.
제8조(재검토 기한) 소방청장은 「훈령 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여
 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성
 을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.
제9조(규제의 재검토) 소방청장은 「행정규제기본법」 제8조에 따라 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년
 이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야
 한다.




  부칙   <제2022-61호, 2022. 11. 25.>


제1조(시행일) 이 고시는 2022년 12월 1일부터 시행한다.
제2조(경과조치) ① 이 고시 시행 전에 건축허가 등의 신청 또는 신고를 하거나 소방시설공사의 착공신
 고를 한 특정소방대상물에 대해서는 종전의 「비상콘센트설비의 화재안전기준(NFSC 504)」에 따른
 다.
② 이 고시 시행 전에 제1항에 따른 신청 또는 신고를 한 경우라도 개정 기준이 종전의 기준에 비해 관계
 인에게 유리한 경우에는 개정 기준에 따를 수 있다.
제3조(다른 법령과의 관계) 이 고시 시행 당시 다른 법령에서 종전의 화재안전기준을 인용한 경우에 이
 고시 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 경우에는 종전의 규정에 갈음하여 이 고시의 해당 규정을 인
 용한 것으로 본다.
◉소방청고시 제2022-62호
 무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)을 다음과 같이 전부 개정합니다.
   2022년 11월 25일
            소방청장
          무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505) 전부개정 발령
무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505) 전부를 다음과 같이 개정한다.


무선통신보조설비의 화재안전성능기준(NFPC 505)


제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1항제6호가
 목에 따라 소방청장에게 위임한 사항 중 소화활동설비인 무선통신보조설비의 성능기준을 규정함을
 목적으로 한다.
제2조(적용범위) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다) 별표
 4 제5호마목에 따른 무선통신보조설비의 설치 및 관리에 대해 적용한다.
제3조(정의) 이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.
 1. "누설동축케이블"이란 동축케이블의 외부도체에 가느다란 홈을 만들어서 전파가 외부로 새어나 갈
  수 있도록 한 케이블을 말한다.
 2. "분배기"란 신호의 전송로가 분기되는 장소에 설치하는 것으로 임피던스 매칭(Matching)과 신호 균
  등분배를 위해 사용하는 장치를 말한다.
 3. "분파기"란 서로 다른 주파수의 합성된 신호를 분리하기 위해서 사용하는 장치를 말한다.
 4. "혼합기"란 둘 이상의 입력신호를 원하는 비율로 조합한 출력이 발생하도록 하는 장치를 말한다.
 5. "증폭기"란 전압·전류의 진폭을 늘려 감도 등을 개선하는 장치를 말한다.
 6. "무선중계기"란 안테나를 통하여 수신된 무전기 신호를 증폭한 후 음영지역에 재방사하여 무전기
  상호 간 송수신이 가능하도록 하는 장치를 말한다.
 7. "옥외안테나"란 감시제어반 등에 설치된 무선중계기의 입력과 출력포트에 연결되어 송수신 신호를
  원활하게 방사·수신하기 위해 옥외에 설치하는 장치를 말한다.
제4조(설치제외) 지하층으로서 특정소방대상물의 바닥부분 2면 이상이 지표면과 동일하거나 지표면으로
 부터의 깊이가 1미터 이하인 경우에는 해당 층에 한해 무선통신보조설비를 설치하지 아니할 수 있다.
제5조(누설동축케이블 등) ① 무선통신보조설비의 누설동축케이블 등은 다음 각 호의 기준에 따라 설치
 해야 한다.
 1. 소방전용주파수대에서 전파의 전송 또는 복사에 적합한 것으로서 소방전용의 것으로 할 것.
 2 누설동축케이블과 이에 접속하는 안테나 또는 동축케이블과 이에 접속하는 안테나로 구성할 것
 3. 누설동축케이블 및 동축케이블은 불연 또는 난연성의 것으로서 습기 등의 환경조건에 따라 전기의
  특성이 변질되지 않는 것으로 하고, 노출하여 설치한 경우에는 피난 및 통행에 장애가 없도록 할
  것
4. 누설동축케블 및 동축케이블은 화재에 따라 해당 케이블의 피복이 소실된 경우에 케이블 본체가 떨
  어지지 않도록 4미터 이내마다 금속제 또는 자기제 등의 지지금구로 벽·천장·기둥 등에 견고하게
  고정할 것
 5. 누설동축케이블 및 안테나는 금속판 또는 고압의 전로에 의해 그 기능에 장애가 발생되지 않는 위
  치에 설치할 것
 6. 누설동축케이블의 끝부분에는 무반사 종단저항을 견고하게 설치할 것
② 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스는 50옴으로 하고, 이에 접속하는 안테나·분배기 기타의
 장치는 해당 임피던스에 적합한 것으로 해야 한다.
③ 무선통신보조설비는 누설동축케이블 또는 동축케이블과 이에 접속하는 안테나가 설치된 층은 모든
 부분(계단실, 승강기, 별도 구획된 실 포함)에서 유효하게 통신이 가능하도록 설치해야 한다.
제6조(옥외안테나) 옥외안테나는 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.
 1. 건축물, 지하가, 터널 또는 공동구의 출입구 및 출입구 인근에서 통신이 가능한 장소에 설치할 것
 2. 다른 용도로 사용되는 안테나로 인한 통신장애가 발생하지 않도록 설치할 것
 3. 옥외안테나는 견고하게 파손의 우려가 없는 곳에 설치하고 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 "무선통
  신보조설비 안테나"라는 표시와 함께 통신 가능거리를 표시한 표지를 설치할 것
 4. 수신기가 설치된 장소 등 사람이 상시 근무하는 장소에는 옥외 안테나의 위치가 모두 표시된 옥외
  안테나 위치표시도를 비치할 것
제7조(분배기 등) 분배기·분파기 및 혼합기 등은 다음 각호의 기준에 따라 설치해야 한다.
 1. 먼지·습기 및 부식 등에 따라 기능에 이상을 가져오지 않도록 할 것
 2. 임피던스는 50옴의 것으로 할 것
 3. 점검에 편리하고 화재 등의 재해로 인한 피해의 우려가 없는 장소에 설치할 것
제8조(증폭기 등) 증폭기 및 무선중계기를 설치하는 경우에는 다음 각호의 기준에 따라 설치해야 한다.
 1. 상용전원은 전기가 정상적으로 공급되는 축전지설비, 전기저장장치 또는 교류전압의 옥내 간선으로
  하고, 전원까지의 배선은 전용으로 하며, 증폭기 전면에는 전원의 정상 여부를 표시할 수 있는 장치
  를 설치할 것
 2. 증폭기에는 비상전원이 부착된 것으로 하고 해당 비상전원 용량은 무선통신보조설비를 유효하게 30
  분 이상 작동시킬 수 있는 것으로 할 것
 3. 증폭기 및 무선중계기를 설치하는 경우에는 「전파법」 제58조의2에 따른 적합성평가를 받은 제품
  으로 설치하고 임의로 변경하지 않도록 할 것
 4. 디지털 방식의 무전기를 사용하는데 지장이 없도록 설치할 것
제9조(설치·관리기준의 특례) 소방본부장 또는 소방서장은 기존건축물이 증축·개축·대수선되거나 용도
 변경되는 경우에 있어서 이 기준이 정하는 기준에 따라 해당 건축물에 설치해야 할 무선통신보조설비
 의 배관·배선 등의 공사가 현저하게 곤란하다고 인정되는 경우에는 해당 설비의 기능 및 사용에 지장
 이 없는 범위 안에서 이 기준의 일부를 적용하지 아니할 수 있다.
제10조(재검토 기한) 소방청장은 「훈령 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하
여 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당
 성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.
제11조(규제의 재검토) 「행정규제기본법」 제8조에 따라 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시
 점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.




  부칙   <제2022-62호, 2022. 11. 25.>


제1조(시행일) 이 고시는 2022년 12월 1일부터 시행한다.
제2조(경과조치) ① 이 고시 시행 전에 건축허가 등의 신청 또는 신고를 하거나 소방시설공사의 착공신
 고를 한 특정소방대상물에 대해서는 종전의 「무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)」에 따
 른다.
② 이 고시 시행 전에 제1항에 따른 신청 또는 신고를 한 경우라도 개정 기준이 종전의 기준에 비해 관계
 인에게 유리한 경우에는 개정 기준에 따를 수 있다.
제3조(다른 법령과의 관계) 이 고시 시행 당시 다른 법령에서 종전의 화재안전기준을 인용한 경우에 이
 고시 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 경우에는 종전의 규정에 갈음하여 이 고시의 해당 규정을 인
 용한 것으로 본다.
◉소방청고시 제2022-57호
 제연설비의 화재안전기준(NFSC 501)을 다음과 같이 전부 개정합니다.
   2022년 11월 25일
             소방청장
            제연설비의 화재안전기준(NFSC 501) 전부개정 발령
제연설비의 화재안전기준(NFSC 501) 전부를 다음과 같이 개정한다.


제연설비의 화재안전성능기준(NFPC 501)


제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1항제6호가
 목에 따라 소방청장에게 위임한 사항 중 소화활동설비인 제연설비의 성능기준을 규정함을 목적으로
 한다.
제2조(적용범위) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다) 별표
 4 제5호가목1)부터 5)까지에 따른 제연설비의 설치 및 관리에 대해 적용한다.
제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
 1. "제연구역"이란 제연경계(제연경계가 면한 천장 또는 반자를 포함한다)에 의해 구획된 건물 내의 공
  간을 말한다.
 2. "제연경계"란 연기를 예상제연구역 내에 가두거나 이동을 억제하기 위한 보 또는 제연경계벽 등을
  말한다.
 3. "제연경계벽"이란 제연경계가 되는 가동형 또는 고정형의 벽을 말한다.
 4. "제연경계의 폭"이란 제연경계가 면한 천장 또는 반자로부터 그 제연경계의 수직하단 끝부분까지의
  거리를 말한다.
 5. "수직거리"란 제연경계의 하단 끝으로부터 그 수직한 하부 바닥면까지의 거리를 말한다.
 6. "예상제연구역"이란 화재 시 연기의 제어가 요구되는 제연구역을 말한다.
 7. "공동예상제연구역"이란 2개 이상의 예상제연구역을 동시에 제연하는 구역을 말한다.
 8. "통로배출방식"이란 거실 내 연기를 직접 옥외로 배출하지 않고 거실에 면한 통로의 연기를 옥외로
  배출하는 방식을 말한다.
 9. "보행중심선"이란 통로 폭의 한 가운데 지점을 연장한 선을 말한다.
 10. "방화문"이란 「건축법 시행령」 제64조의 규정에 따른 60분+ 방화문, 60분 방화문 또는 30분 방화
  문으로써 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기의 발생 또는 온도의 상승에 따라 자동
  적으로 닫히는 구조를 말한다.
 11. "유입풍도"란 예상제연구역으로 공기를 유입하도록 하는 풍도를 말한다.
 12. "배출풍도"란 예상제연구역의 공기를 외부로 배출하도록 하는 풍도를 말한다.
 13. "불연재료"란 「건축법 시행령」 제2조제10호에 따른 기준에 적합한 재료로서, 불에 타지 않는 성
  질을 가진 재료를 말한다.
14. "난연재료"란 「건축법 시행령」 제2조제9호에 따른 기준에 적합한 재료로서, 불에 잘 타지 않는
  성능을 가진 재료를 말한다.
제4조(제연설비) ① 제연설비의 설치장소는 다음 각 호에 따른 제연구역으로 구획해야 한다.
 1. 하나의 제연구역의 면적은 1,000제곱미터 이내로 할 것
 2. 거실과 통로(복도를 포함한다. 이하 같다)는 각각 제연구획 할 것
 3. 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가 60미터를 초과하지 않을 것
 4. 하나의 제연구역은 직경 60미터 원내에 들어갈 수 있을 것
 5. 하나의 제연구역은 둘 이상의 층에 미치지 않도록 할 것. 다만, 층의 구분이 불분명한 부분은 그 부
  분을 다른 부분과 별도로 제연구획 해야 한다.
② 제연구역의 구획은 보·제연경계벽(이하 “제연경계”라 한다) 및 벽(화재 시 자동으로 구획되는 가동
 벽·방화셔터·방화문을 포함한다. 이하 같다)으로 하되, 다음 각호의 기준에 적합해야 한다.
 1. 재질은 내화재료, 불연재료 또는 제연경계벽으로 성능을 인정받은 것으로서 화재 시 쉽게 변형·파괴
  되지 아니하고 연기가 누설되지 않는 기밀성 있는 재료로 할 것
 2. 제연경계는 제연경계의 폭이 0.6미터 이상이고, 수직거리는 2미터 이내일 것
 3. 제연경계벽은 배연 시 기류에 따라 그 하단이 쉽게 흔들리지 않고, 가동식의 경우에는 급속히 하강
  하여 인명에 위해를 주지 않는 구조일 것
제5조(제연방식) ① 예상제연구역에 대하여는 화재 시 연기배출(이하 “배출”이라 한다)과 동시에 공기유
 입이 될 수 있게 하고, 배출구역이 거실일 경우에는 통로에 동시에 공기가 유입될 수 있도록 해야 한
 다.
② 제1항에도 불구하고 통로와 인접하고 있는 거실의 바닥면적이 50제곱미터 미만으로 구획(제연경계에
 따른 구획은 제외한다. 다만, 거실과 통로와의 구획은 그렇지 않다)되고 그 거실에 통로가 인접하여
 있는 경우에는 화재 시 그 거실에서 직접 배출하지 아니하고 인접한 통로의 배출로 갈음할 수 있다.
 다만, 그 거실이 다른 거실의 피난을 위한 경유거실인 경우에는 그 거실에서 직접 배출해야 한다.
③ 통로의 주요 구조부가 내화구조이며 마감이 불연재료 또는 난연재료로 처리되고 통로 내부에 가연성
 물질이 없는 경우에 그 통로는 예상제연구역으로 간주하지 않을 수 있다. 다만, 화재 시 연기의 유입
 이 우려되는 통로는 그렇지 않다.
제6조(배출량 및 배출방식) ① 거실의 바닥면적이 400제곱미터 미만으로 구획(제연경계에 따른 구획을
 제외한다. 다만, 거실과 통로와의 구획은 그렇지 않다)된 예상제연구역에 대한 배출량은 다음 각 호의
 기준에 따른다.
 1. 바닥면적 1제곱미터에 분당 1세제곱미터 이상으로 하되, 예상제연구역 전체에 대한 최저 배출량은
  시간당 5,000세제곱미터 이상으로 할 것
 2. 제5조제2항에 따라 바닥면적이 50제곱미터 미만인 예상제연구역을 통로배출방식으로 하는 경우에
  는 통로보행중심선의 길이 및 수직거리에 따라 다음 표에서 정하는 기준량 이상으로 할 것
통로보행
                       수직거리            배출량            비고
       중심선의 길이
                       2 m 이하      25,000 ㎥/h 이상
                   2 m 초과 2.5 m 이하 30,000 ㎥/h 이상   벽으로 구획된
        40 m 이하
                   2.5 m 초과 3 m 이하 35,000 ㎥/h 이상 경우를 포함한다.
                       3 m 초과      45,000 ㎥/h 이상
                       2 m 이하      30,000 ㎥/h 이상
        40 m 초과    2 m 초과 2.5 m 이하 35,000 ㎥/h 이상   벽으로 구획된
        60 m 이하    2.5 m 초과 3 m 이하 45,000 ㎥/h 이상 경우를 포함한다.
                       3 m 초과      50,000 ㎥/h 이상

② 바닥면적 400제곱미터 이상인 거실의 예상제연구역의 배출량은 다음 각 호의 기준에 적합해야 한다.
 1. 예상제연구역이 직경 40미터인 원의 범위 안에 있을 경우에는 배출량이 시간당 40,000세제곱미터
  이상으로 할 것. 다만, 예상제연구역이 제연경계로 구획된 경우에는 그 수직거리에 따라 배출량은
  다음 표에 따른다.

                   수직거리                   배출량
                   2 m 이하             40,000 ㎥/h 이상
               2 m 초과 2.5 m 이하        45,000 ㎥/h 이상
               2.5 m 초과 3 m 이하        50,000 ㎥/h 이상
                   3 m 초과             60,000 ㎥/h 이상

 2. 예상제연구역이 직경 40미터인 원의 범위를 초과할 경우에는 배출량이 시간당 45,000세제곱미터 이
  상으로 할 것. 다만, 예상제연구역이 제연경계로 구획된 경우에는 그 수직거리에 따라 배출량은 다
  음 표에 따른다.

                   수직거리                   배출량
                   2 m 이하             45,000 ㎥/h 이상
               2 m 초과 2.5 m 이하        50,000 ㎥/h 이상
               2.5 m 초과 3 m 이하        55,000 ㎥/h 이상
                   3 m 초과             65,000 ㎥/h 이상

③ 예상제연구역이 통로인 경우의 배출량은 시간당 45,000세제곱미터 이상으로 해야 한다. 다만, 예상제
 연구역이 제연경계로 구획된 경우에는 그 수직거리에 따라 배출량은 제2항제2호의 표에 따른다.
④ 배출은 각 예상제연구역별로 제1항부터 제3항에 따른 배출량 이상을 배출하되, 두 개 이상의 예상제
 연구역이 설치된 특정소방대상물에서 배출을 각 예상지역별로 구분하지 아니하고 공동예상제연구역
 을 동시에 배출하고자 할 때의 배출량은 다음 각 호에 따라야 한다. 다만, 거실과 통로는 공동예상제
 연구역으로 할 수 없다.
 1. 공동예상제연구역 안에 설치된 예상제연구역이 각각 벽으로 구획된 경우(제연구역의 구획 중 출입
구만을 제연경계로 구획한 경우를 포함한다)에는 각 예상제연구역의 배출량을 합한 것 이상으로 할
  것. 다만, 예상제연구역의 바닥면적이 400제곱미터 미만인 경우 배출량은 바닥면적 1제곱미터에 분
  당 1세제곱미터 이상으로 하고 공동예상구역 전체배출량은 시간당 5,000세제곱미터 이상으로 할 것
 2. 공동예상제연구역 안에 설치된 예상제연구역이 각각 제연경계로 구획된 경우(예상제연구역의 구획
  중 일부가 제연경계로 구획된 경우를 포함하나 출입구부분만을 제연경계로 구획한 경우를 제외한
  다)에 배출량은 각 예상제연구역의 배출량 중 최대의 것으로 할것. 이 경우 공동제연예상구역이 거
  실일 때에는 그 바닥면적이 1,000제곱미터 이하이며, 직경 40미터 원 안에 들어가야 하고, 공동제연
  예상구역이 통로일 때에는 보행중심선의 길이를 40미터 이하로 하여야 한다.
⑤ 수직거리가 구획 부분에 따라 다른 경우는 수직거리가 긴 것을 기준으로 한다.
제7조(배출구) ① 예상제연구역에 대한 배출구의 설치는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.
 1. 바닥면적이 400제곱미터 미만인 예상제연구역(통로인 예상제연구역을 제외한다)에 대한 배출구의
  설치는 다음 각 목의 기준에 적합할 것
  가. 예상제연구역이 벽으로 구획되어있는 경우의 배출구는 천장 또는 반자와 바닥사이의 중간 윗부
      분에 설치할 것
  나. 예상제연구역 중 어느 한 부분이 제연경계로 구획되어있는 경우에는 천장 반자 또는 이에 가까
      운 벽의 부분에 설치할 것. 다만, 배출구를 벽에 설치하는 경우에는 배출구의 하단이 해당 예상
      제연구역에서 제연경계의 폭이 가장 짧은 제연경계의 하단보다 높이 되도록 하여야 한다.
 2. 통로인 예상제연구역과 바닥면적이 400제곱미터 이상인 통로 외의 예상제연구역에 대한 배출구의
  위치는 다음 각 목의 기준에 적합하여야 한다.
  가. 예상제연구역이 벽으로 구획되어 있는 경우의 배출구는 천장 반자 또는 이에 가까운 벽의 부분
      에 설치할 것. 다만, 배출구를 벽에 설치한 경우에는 배출구의 하단과 바닥간의 최단거리가 2미
      터 이상이어야 한다.
  나. 예상제연구역 중 어느 한 부분이 제연경계로 구획되어 있을 경우에는 천장 반자 또는 이에 가까
      운 벽의 부분(제연경계를 포함한다)에 설치할 것. 다만, 배출구를 벽 또는 제연경계에 설치하는
      경우에는 배출구의 하단이 해당 예상제연구역에서 제연경계의 폭이 가장 짧은 제연경계의 하단
      보다 높이 되도록 설치하여야 한다.
② 예상제연구역의 각 부분으로부터 하나의 배출구까지의 수평거리는 10미터 이내가 되도록 하여야 한
 다.
제8조(공기유입방식 및 유입구) ① 예상제연구역에 대한 공기유입은 유입풍도를 경유한 강제유입 또는
 자연유입방식으로 하거나, 인접한 제연구역 또는 통로에 유입되는 공기(가압의 결과를 일으키는 경우
 를 포함한다. 이하 같다)가 해당구역으로 유입되는 방식으로 할 수 있다.
② 예상제연구역에 설치되는 공기유입구는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.
 1. 바닥면적 400제곱미터 미만의 거실인 예상제연구역(제연경계에 따른 구획을 제외한다. 다만, 거실과
  통로와의 구획은 그러하지 아니하다)에 대해서는 공기유입구와 배출구간의 직선거리는 5미터 이상
  또는 구획된 실의 장변의 2분의 1 이상으로 할 것. 다만, 공연장 집회장 위락시설의 용도로 사용되
는 부분의 바닥면적이 200제곱미터를 초과하는 경우의 공기유입구는 제2호의 기준에 따른다.
 2. 바닥면적이 400제곱미터 이상의 거실인 예상제연구역(제연경계에 따른 구획을 제외한다. 다만, 거실
  과 통로와의 구획은 그러하지 아니하다)에 대하여는 바닥으로부터 1.5미터 이하의 높이에 설치하고
  그 주변은 공기의 유입에 장애가 없도록 할 것
 3. 제1호와 제2호에 해당하는 것 외의 예상제연구역(통로인 예상제연구역을 포함한다)에 대한 유입구
  는 다음 각 목에 따를 것. 다만, 제연경계로 인접하는 구역의 유입공기가 당해예상제연구역으로 유
  입되게 한 때에는 그러하지 아니하다.
  가. 유입구를 벽에 설치할 경우에는 제2호의 기준에 따를 것
  나. 유입구를 벽 외의 장소에 설치할 경우에는 유입구 상단이 천장 또는 반자와 바닥사이의 중간 아
       랫부분보다 낮게 되도록 하고, 수직거리가 가장 짧은 제연경계 하단보다 낮게 되도록 설치할 것
③ 공동예상제연구역에 설치되는 공기 유입구는 다음 각 호의 기준에 적합하게 설치해야 한다.
 1. 공동예상제연구역 안에 설치된 각 예상제연구역이 벽으로 구획되어 있을 때에는 각 예상제연구역의
  바닥면적에 따라 제2항제1호 및 제2호에 따라 설치할 것
 2. 공동예상제연구역 안에 설치된 각 예상제연구역의 일부 또는 전부가 제연경계로 구획되어 있을 때
  에는 공동예상제연구역 안의 1개 이상의 장소에 제2항제3호에 따라 설치할 것
④ 인접한 제연구역 또는 통로로부터 유입되는 공기를 해당 예상제연구역에 대한 공기유입으로 하는 경
 우로서 공기 유입구가 제연경계 하단보다 높은 경우에는 그 인접한 제연구역 또는 통로의 화재 시 각
 유입구 및 해당 구역 내에 설치된 유입풍도의 댐퍼는 자동폐쇄되도록 해야 한다.
⑤ 예상제연구역에 공기가 유입되는 순간의 풍속은 초속 5미터 이하가 되도록 하고, 제2항부터 제4항까
 지의 유입구의 구조는 유입공기를 상향으로 분출하지 않도록 설치해야 한다.
⑥ 예상제연구역에 대한 공기유입구의 크기는 해당 예상제연구역 배출량 분당 1세제곱미터에 대하여 35
 제곱센티미터 이상으로 해야 한다.
⑦ 예상제연구역에 대한 공기유입량은 제6조제1항부터 제4항까지에 따른 배출량의 배출에 지장이 없는
 양으로 해야 한다.
제9조(배출기 및 배출풍도) ① 배출기의 배출 능력은 제6조제1항부터 제4항까지의 배출량 이상이 되도록
 하고, 배출기 및 배출기와 배출풍도의 접속부분 등은 화열 등으로 인한 영향을 받지 않도록 설치해야
 한다.
② 배출풍도는 다음 각 호의 기준에 따라야 한다.
 1. 배출풍도는 아연도금강판 또는 이와 동등 이상의 내식성 내열성이 있는 것으로 하며, 「건축법 시
  행령」 제2조제10호에 따른 불연재료(석면재료를 제외한다)인 단열재로 풍도 외부에 유효한 단열
  처리를 하고, 강판의 두께는 배출풍도의 크기에 따라 다음 표에 따른 기준 이상으로 할 것

       풍도단면의 긴변               450 ㎜ 초과   750 ㎜ 초과   1,500 ㎜ 초과
                   450 ㎜ 이하                                      2,250 ㎜ 초과
       또는 직경의 크기              750 ㎜ 이하 1,500 ㎜ 이하 2,250 ㎜ 이하
        강판 두께       0.5 ㎜       0.6 ㎜     0.8 ㎜       1.0 ㎜        1.2 ㎜
2. 배출기의 흡입측 풍도안의 풍속은 초속 15미터 이하로 하고 배출측 풍속은 초속 20미터 이하로 할
  것
제10조(유입풍도등) ① 유입풍도안의 풍속은 초속 20미터 이하로 하고 풍도의 강판두께는 제9조제2항제
 1호의 기준으로 설치해야 한다.
② 옥외에 면하는 배출구 및 공기유입구는 비 또는 눈 등이 들어가지 아니하도록 하고, 배출된 연기가
 공기유입구로 순환유입 되지 않도록 해야 한다.
제11조(제연설비의 전원 및 기동) ① 비상전원은 자가발전설비, 축전지설비 또는 전기저장장치로서 다음
 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.
 1. 점검에 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것
 2. 제연설비를 유효하게 20분 이상 작동할 수 있도록 할 것
 3. 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있
  도록 할 것
 4. 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것
 5. 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할 것
② 가동식의 벽·제연경계벽·댐퍼 및 배출기의 작동은 화재감지기와 연동되어야 하며, 예상제연구역(또는
 인접장소) 및 제어반에서 수동으로 기동이 가능하도록 해야 한다.
제12조(설치제외) 제연설비를 설치해야 할 특정소방대상물 중 화장실·목욕실·주차장·발코니를 설치한
 숙박시설(가족호텔 및 휴양콘도미니엄에 한 한다)의 객실과 사람이 상주하지 않는 기계실·전기실·공
 조실·50제곱미터 미만의 창고 등으로 사용되는 부분에 대하여는 배출구와 공기유입구의 설치 및 배출
 량 산정에서 이를 제외할 수 있다.
제13조(설치 유지기준의 특례) 소방본부장 또는 소방서장은 기존건축물이 증축 개축 대수선되거나 용도
 변경되는 경우에 있어서 이 기준이 정하는 기준에 따라 해당 건축물에 설치해야 할 제연설비의 배관
 배선 등의 공사가 현저하게 곤란하다고 인정되는 경우에는 해당 설비의 기능 및 사용에 지장이 없는
 범위 안에서 이 기준의 일부를 적용하지 않을 수 있다.
제14조(재검토기한) 소방청장은 「훈령 예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여
 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성
 을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.


  부칙   <제2022-57호, 2022. 11. 25.>


제1조(시행일) 이 고시는 2022년 12월 1일부터 시행한다.
제2조(경과조치) ① 이 고시 시행 전에 건축허가 등의 신청 또는 신고를 하거나 소방시설공사의 착공신
 고를 한 특정소방대상물에 대해서는 종전의 「제연설비의 화재안전기준(NFSC 501)」에 따른다.
② 이 고시 시행 전에 제1항에 따른 신청 또는 신고를 한 경우라도 개정 기준이 종전의 기준에 비해 관계
 인에게 유리한 경우에는 개정 기준에 따를 수 있다.
제3조(다른 법령과의 관계) 이 고시 시행 당시 다른 법령에서 종전의 화재안전기준을 인용한 경우에 이
 고시 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 경우에는 종전의 규정에 갈음하여 이 고시의 해당 규정을 인
 용한 것으로 본다.
◉소방청고시 제2022-59호
 연결송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502)을 다음과 같이 전부 개정합니다.
   2022년 11월 25일
             소방청장
           연결송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502) 전부개정 발령
연결송수관설비의 화재안전기준(NFSC 502) 전부를 다음과 같이 개정한다.


연결송수관설비의 화재안전성능기준(NFPC 502)


제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1항제6호가
 목에 따라 소방청장에게 위임한 사항 중 소화활동설비인 연결송수관설비의 성능기준을 규정함을 목
 적으로 한다.
제2조(적용범위) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다) 별표
 4의 제5호나목에 따른 연결송수관설비의 설치 및 관리에 필요한 사항에 대해 적용한다.
제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
 1. "연결송수관설비"란 건축물의 옥외에 설치된 송수구에 소방차로부터 가압수를 송수하고 소방관이
  건축물 내에 설치된 방수구에 방수기구함에 비치된 호스를 연결하여 화재를 진압하는 소화활동설
  비를 말한다.
 2. "주배관"이란 각 층을 수직으로 관통하는 수직배관을 말한다.
 3. "분기배관"이란 배관 측면에 구멍을 뚫어 둘 이상의 관로가 생기도록 가공한 배관으로서 확관형 분
  기배관과 비확관형 분기배관을 말한다.
  가. "확관형 분기배관"이란 배관의 측면에 조그만 구멍을 뚫고 소성가공으로 확관시켜 배관 용접이
     음자리를 만들거나 배관 용접이음자리에 배관이음쇠를 용접 이음한 배관을 말한다.
  나. "비확관형 분기배관"이란 배관의 측면에 분기호칭내경 이상의 구멍을 뚫고 배관이음쇠를 용접
     이음한 배관을 말한다.
 4. "송수구"란 소화설비에 소화용수를 보급하기 위하여 건물 외벽 또는 구조물의 외벽에 설치하는 관
  을 말한다.
 5. "방수구"란 소화설비로부터 소화용수를 방수하기 위하여 건물내벽 또는 구조물의 외벽에 설치하는
  관을 말한다.
 6. "충압펌프"란 배관 내 압력손실에 따라 주펌프의 빈번한 기동을 방지하기 위하여 충압역할을 하는
  펌프를 말한다.
 7. "진공계"란 대기압 이하의 압력을 측정하는 계측기를 말한다.
 8. "연성계"란 대기압 이상의 압력과 대기압 이하의 압력을 측정할 수 있는 계측기를 말한다.
 9. "체절운전"이란 펌프의 성능시험을 목적으로 펌프 토출측의 개폐밸브를 닫은 상태에서 펌프를 운전
  하는 것을 말한다.