제19523호                      관             보              2019. 6. 14.(금요일)
                         상세기준 개정안 주요내용

  구분                              주요내용                                   비고
                                                                        FP111
           ○ 국제기준 정합화로 적용범위의 상용압력(82 MPa)제한 규정 삭
                                                                        FP112
             제 <AC118>
                                                                        FP113
             - 적용 범위 중 상용압력을 삭제하여, 설계압력 범위 내에서
                                                                        FP211
               제조 가능하도록 상세기준 적용범위 현실화
                                                                        FP216
           ㅇ 고망간 재료 허용에 따른 용접부 강도 반영 <AC111>
                                                                        FP217
             - KS D 3031(저온 압력용기용 오스테나이트계 고망간 강판)
                                                                        FU111
                은 모재의 강도가 용접부의 강도 이상인 재료임을 반영
                                                                        FS111
           ㅇ KS B 6750(압력용기-설계 및 제조일반) 허용인장응력 값 반영
                                                                        FS112
             <AA111, AC111, AC112, AC114>
고압가스분야                                                                  AA111
             - 허용인장응력 값 산정에 적용되는 안전율이 KS B 6750
                                                                        AC111
                (압력용기-설계 및 제조일반)에서 변경(4→3.5)됨에 따라
                                                                        AC112
                해당 관련 값 반영
                                                                        AC114
           ㅇ 코드 내 전기방폭설비 설치 규정의 인용 상세기준 변경
                                                                        AC118
             <FP111, FP112, FP113, FP211, FP216, FP217, FU111, FS111,
                                                                        AA911
             FS112, AA911, AA912, AA914>
                                                                        AA912
             - 방폭 분야 공통상세기준이 제정되며, 전기방폭설비 설치 규
                                                                        AA914
               정은 현재 KGS GC101 및 KGS GC102를 적용함에 따라
               해당 인용문구를 현행에 맞춰 변경
                                                                        총 17종

           ㅇ 코드 내 전기방폭설비 설치 규정의 인용 상세기준 변경                              FU332
액화석유가스       <FU332, FU431, FU432, FU433>                               FU431
             - 방폭 분야 공통상세기준이 제정되며, 전기방폭설비 설치 규                          FU432
  분야           정은 현재 KGS GC101 및 KGS GC102를 적용함에 따라                     FU433
               해당 인용문구를 현행에 맞춰 변경
                                                                        총 4종
           ㅇ LNG 저장탱크 주변 연소하기 쉬운 물질이 없도록 기준 마련                          FP451
             <FP451>                                                    FP551
              - LNG 저장탱크 주변 연소하기 쉬운 물질이 있는 경우 화재
                                                                        FP552
                확산의 위험이 있어 이를 방지하고자 기준 신설
                                                                        FP553
           ㅇ 플레어스택 시스템 관련 국제공인기준 적용 기준 마련 및 역화
             방지장치 기준 추가 <FP451>                                         FP554
              - 플레어스택 시스템의 종류 및 설치방법 등이 상세기준에서                          FP651
 도시가스           규정되지 않아 이를 보완하고자 국제공인기준(API, ISO)                       FP652
  분야            적용 기준 신설                                                FP653
              - 역화방지장치 중 하나인 Molecular seal을 설치할 수 있도                   FP654
                록 기준 신설
                                                                        FS552
           ㅇ LNG 저장탱크 과충전 사고 방지를 위한 예방 설비인 인터록
                                                                        FU551
             관리기준 마련 <FP451>
                                                                        FS452
              - 사업자가 저장탱크 운영 중에는 과충전 방지를 위해 인터
                록을 해지할 수 없도록 하고 필요시에만 인터록을 해지할
                수 있는 경우 기준 규정                                           총 12종

                                   191