yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
2. 전기분야 점검표

   점검일시       2020.   .   . (       :   ~   :   )          점 검 구 분          자체 점검 / 상위 점검

   점검장소
              (소속)                                  (직위)                        (성명)         (서명)
   점 검 자      (소속)                                  (직위)                        (성명)         (서명)
              (소속)                                  (직위)                        (성명)         (서명)
   확 인 자      (소속)                                  (직위)                        (성명)         (서명)

   점검자 의견
    ( 총 평 )

                      점         검       내       용                         점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
  순 위   점검                                                                        해당   부적합 세부 내용
        항목                          세부 점검사항                          적합   부적합     없음   (위치 · 상태 등)
              ○ 전기안전관리자는 선임하였는가?                                     □      □      □

              ○ 전기안전관리자의 직무 고시 이행은 잘하고 있는가?

              - 일상, 정기, 정밀점검(정전점검) 등 현장점검 사항                         □      □      □

              - 점검기록 서류 비치상태 및 보관(4년간)                               □      □      □
        안전
   1
        관리    - 전기안전교육 실시 및 계측기 관리 등                                 □      □      □

              ○ 전기사업법에 의한 법적 정기검사(점검)을 받았는가?                         □      □      □
              < 기타 점검 의견 >                  * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술




              ○ 인입구 전선과 접속점 등 외관이 양호한가?                              □      □      □

   2    인입선   < 기타 점검 의견 >                  * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술




              ○ 차단기의 정격전류와 배선의 굵기는 적정한가?                             □      □      □

              ○ 차단기는 절연함(분전함) 내에 견고하게 설치되어 있는가?                      □      □      □
         누전   ○ 정격소비전력 3kW 이상 전기기계기구는
          ·                                                          □      □      □
   3            전용차단기(1회로)로 사용하고 있는가?
        배선용
              ○ 누전차단기는 강제 차단동작상태(가능개소) 이상 없는가?
        차단기
              - 누전차단기 강제트립(황색·적색 버튼) 이상 유무                           □      □      □

              - 외관(파손·손상) 상태 및 접속점 이상 유무                             □      □      □




                                                     - 16 -
점    검    내    용                     점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
순 위   점검                                                     해당 부적합 세부 내용
      항목              세 부 점 검 내 용                   적합 부적합 없음     (위치 · 상태 등)
            ○ 전기기계기구가 적절한 누전차단기에 연결되어 있는가?

            - 냉장고, 세탁기, 에어컨, 옥외 조명시설, 간판 등을
                                                    □    □    □
       누전     포함한 금속재로 되어있는 전기기계기구
        ·
 3          - 욕실, 화장실 (인체감전보호 15㎃고감도용 사용)           □    □    □
      배선용
      차단기   < 기타 점검 의견 >      * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술




            ○ 배·분전반 외함은 규정에 맞게 사용하고 있는가?

            - 불연성 또는 난연성(옥외는 방수형)을 사용하여야 함          □    □    □

            ○ 배·분전반 앞에 적재물이 있는가?                    □    □    □

            ○ 배·분전반 내부에 이물질, 부식, 누수, 분진이 있는가?       □    □    □

      배·분   ○ 배·분전반 내의 차단기와 배선의 접속상태는 양호한가?         □    □    □
 4    전반
            ○ 배·분전반 잠금장치 관리 상태는?

            - 취급자 이외 개방할 수 없도록 잠금장치 시공되어야 함         □    □    □

            ○ 각종 지시계(전압계,전류계 등)의 동작상태는 양호한가?        □    □    □

            < 기타 점검 의견 >      * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술




            ○ 옥내 배선은 규격품 전선을 사용하고 있는가?              □    □    □

            ○ 전선 접속상태 및 열화, 피복 등 외관과 고정은 양호한가?      □    □    □

            ○ 옥외 배선 설치 상태는?

            - 옥외 배선 바닥 노출은 불가(간판 및 광고용 포함)          □    □    □
      배선
 5
      상태
            - 옥외 가공 및 벽 등에 시공된 전선 규격품 사용 여부         □    □    □

            - 옥외 노출 가능 배선(케이블) 이외는 전선관 내 시공 되어야 함   □    □    □

            < 기타 점검 의견 >      * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술




                                     - 17 -
점    검    내    용                     점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
순 위   점검                                                    해당 부적합 세부 내용
      항목             세 부 점 검 내 용                   적합 부적합 없음     (위치 · 상태 등)
           ○ 옥내 배선은 규격품 전선을 사용하고 있는가?              □    □    □

           ○ 전선 접속상태 및 열화, 피복 등 외관과 고정은 양호한가?      □    □    □

           ○ 옥외 배선 설치 상태는?

           - 옥외 배선 바닥 노출은 불가(간판 및 광고용 포함)          □    □    □
      배선
 5
      상태   - 옥외 가공 및 벽 등에 시공된 전선 규격품 사용 여부         □    □    □

           - 옥외 노출 가능 배선(케이블) 이외는 전선관 내 시공 되어야 함   □    □    □

           < 기타 점검 의견 >      * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술




           ○ 접지극 부착형 콘센트를 사용하고 있는가?                □    □    □
           ○ 욕실 등 물기가 있는 곳에는 방적형(커버용) 콘센트가
                                                   □    □    □
             설치되어 있는가?
           ○ 보조 전원용 멀티탭 사용상태는?

           - 과부하 차단형(ON/OFF가능형) 사용 여부              □    □    □

           - 바닥 미고정 멀티탭의 사용상태(분진, 손상 될 우려)         □    □    □

           ○ 콘센트, 스위치의 접속상태 등 외관과 고정은 양호한가?
      전기
      기계
           - 옥외 시공은 방수형 제품을 사용하여야 함                □    □    □
      기구
 6
       및
           - 벽붙이 콘센트, 스위치 고정 및 분진 상태               □    □    □
      접지
      상태   ○ 멀티탭을 문어발식으로 사용하여 권장전력을
                                                   □    □    □
             초과하고 있는가? (권장전력=허용전력×80%)
           ○ 외부 조명설비 금속제 등주 및 안정기에 접지가
             연결되었는가?

           - 접지 및 방수형 사용하여야 함                      □    □    □

           ○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등)는 형식
             승인된 제품을 사용하는가?

           - 전열기, 스위치, 콘센트 등 KC 또는 KS품 사용하여야 함     □    □    □

           ○ 전기기계기구(냉장고, 에어컨, 전동기 등) 접지
                                                   □    □    □
             시공되어 있는가?
                                    - 18 -
점    검    내      용                   점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
순 위   점검                                                    해당   부적합 세부 내용
      항목            세 부 점 검 내 용                 적합    부적합   없음   (위치 · 상태 등)
      전기   ○ 전동기에 누전보호 장치(누전차단기, EOCR 등)
      기계     시공되어 있는가?
      기구   - 비상용(소방 등) 전동설비 이외 사람이 쉽게 접촉할       □       □   □
 6           우려가 있는 전동기에는 누전 보호장치가 설치 되어야함.
       및
      접지   < 기타 점검 의견 >       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술
      상태
           ○ 발전기의 가동(운전)이 가능한가?

            - 한전 정전시 자동절환 (ATS)가능여부             □       □   □

            - 무부하 수동운전 가동 상태 등                  □       □   □

           ○ 각종 지시계는 정격범위를 유지하고 있는가?

      비상    - 정격 전압, 주파수, 회전수(RPM), 온도          □       □   □
 7    발전   ○ 소모품 관리 상태는 양호한가?
      설비
            - 연료량, 냉각수량, 축전지 상태, 엔진오일, 공기필터 등   □       □   □

           ○ 유류, 엔진오일, 냉각수의 외부유출이 있는가?          □       □   □

           ○ 발전기 중성점과 외함 접지는 시공되어 있는가?          □       □   □
           < 기타 점검 의견 >       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술


           ○ 전기실 출입문에 잠금장치는 설치되어 있는가?           □       □   □

            ○ 전기실 출입문에 전기위험표시는 부착되어 있는가?        □       □   □
      전기실
            ○ 내부에 가연성 물질이 보관되어 있는가?             □       □   □
        ,
 8    EPS실, ○ 축전지실 관리는 잘되고 있는가?
      축전지    - 별도의 축전지실 있을 경우 강제 환기장치 설치
        실                                       □       □   □
               및 온도 23°±5℃, 습도 80% 이하로 관리
           < 기타 점검 의견 >       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술


           ○ 케이블 관통부는 내화충전구조로 마감되어 있는가?

      방화    - 전기실, 발전기실, 전기배관통로(EPS)실           □       □   □
 9
      구획
           < 기타 점검 의견 >       * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술


※ 차단기 고장 · 누전 · 전선의 손상 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여
  확인점검 실시

3. 가스분야 점검표



                                     - 19 -
점검일시         2020.   .   . (   :   ~   :   )      점 검 구 분          자체 점검 / 상위 점검

    점검장소
                 (소속)                               (직위)          (성명)           (서명)
    점 검 자        (소속)                               (직위)          (성명)           (서명)
                 (소속)                               (직위)          (성명)           (서명)
    확 인 자        (소속)                               (직위)          (성명)           (서명)

    점검자 의견
     ( 총 평 )


순                                  점 검 내 용                          점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
위     분야                               세부 점검사항                     적합 부적합 해당
                                                                              부적합 세부 내용
                                                                          없음 (위치 · 상태 등)
             ○ 사용시설의 안전관리책임자를 적정하게 선임하였는가?
               - 고압가스 : 압축가스 100㎥·액화가스 250kg 초과 저장시설
                                                                   □     □   □
               - LPG : 용기 250kg(소형저장탱크 1톤)초과 저장시설
               - 도시가스 : 월사용 예정량 4,000 ㎥초과
             ○ 안전관리책임자 정기교육은 이수하였는가?
                                                                   □     □   □
      안전       - 최초 선임후 6개월 이내, 이후 매3년 마다
      관리     ○ 가스사고배상책임보험은 가입하였는가?
      실태       - 특정고압가스 : 압축가스 50㎥이상·액화가스 250kg이상 사용자
1    (공통)      - LPG :
     *허가시설     · 1종보호시설이나 지하실에서 식품위생법에 따른 면적 100㎡이상 업소
     은 관련법
                                                                   □     □   □
               · 1종보호시설이나 지하실에서 식품위생법에 따른 50명이상 집단급식소
     에 따름
               · 전통시장에서 저장량 100kg초과인 저장설비를 갖춘 자
               · 위 사항 외 용기 250kg(절체기사용 및 소형저장탱크 500kg)이상 저장 사용자
               - 도시가스 : 월사용예정량 3,000㎥ 이상인 사용자
             < 기타 점검 의견 >              * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술


             ○ 화기와의 거리를 유지하는가?
               - 고압가스 : 가연성가스의 가스설비 및 저장설비는 화기취급장소
                 와 우회거리 8m(산소 저장설비는 5m)
               - LPG : 저장설비, 감압설비 및 배관은 화기 취급 장소까지 저장능력            □     □   □
                 1톤 미만은 2m, 3톤 미만 5m, 3톤 이상 8m 이상의 우회거리 유
                 지(주거용은 2m) 또는 유동방지시설 등 설치
       배치      - 도시가스 : 가스계량기 또는 입상배관과 우회거리 2m 이상
2      기준
      (공통)   ○ 가스계량기와 전기설비의 이격거리는 적정한가?
              - 전기계량기․전기개폐기 60㎝ 이상, 비단열 굴뚝․ 전기점멸기·                 □     □   □
                전기접속기 30㎝ 이상, 비절연전선 15㎝ 이상의 거리 유지

             < 기타 점검 의견 >              * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술



3     저장     ○ LPG 용기설치장소 및 보관실 설치방법이 적정한가?                        □     □   □



                                                   - 20 -
순                          점 검 내 용                          점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
위                                                          적합 부적합 해당
                                                                      부적합 세부 내용
    분야                      세부 점검사항                               없음 (위치 · 상태 등)
            - LPG용기는 옥외 평평한 곳에 설치하고, 넘어짐 방지용 체인설치,
              누출시 실내유입이 없어야 함
            - 저장량 100kg초과 시 불연재료로 용기보관실 설치
     설비     ○ 소형저장탱크 설치방법은 적정한가?
    (LPG)   - 통풍이 양호한 옥외에 5cm이상 두께의 일체형 콘크리트 기초위에          □   □   □
              설치하고, 전기접지를 실시. 탱크주변 지반침하가 없어야함
            < 기타 점검 의견 >     * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술


            ○ 중간밸브(퓨즈콕) 및 호스의 설치는 적정한가?
            - 연소기 각각에 퓨즈콕(단, 연소기가 배관에 연결되거나 소비량이
              19,400kcal초과하거나 연소기 사용압력이 3.3kPa를 초과하는 경우    □   □   □
              에는 배관용밸브 설치가능) 설치하였는가?
            - 호스는 3m이내로 설치하고, 호스 접속부는 호스밴드로 고정하며,
                                                           □   □   □
             호스를 “T”자 형태로 설치한 곳은 없는가?

            ○ 배관의 고정상태는 적정한가?
                                                           □   □   □
    가스      - 관경 13mm미만 1m, 13~33mm는 2m, 33mm초과는 3m마다 고정
    설비,     ○ 배관의 방호조치와 부식방지 도색은 적정한가?
4   배관      - 차량추돌 등 충격 우려되는 배관은 배관 방호철판(4mm이상) 설치         □   □   □
    설비      - 배관은 황색도색 또는 기타 도색 후 황색이중안전띠로 표시

    (공통)    ○ 가스누출은 없는가?
                                                           □   □   □
            - 비눗물(가스검지기)을 이용해 누출검지, 이상시 공급자 통해 조치

            ○ 배관 말단부의 막음조치는 적정한가?
                                                           □   □   □
            - 연소기가 연결되지 않은 배관 말단부는 안전캡으로 막음조치 실시

            < 기타 점검 의견 >     * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술


            ○ 보일러, 온수기설치(시공표지판 포함)와 배기통재료는 적정한가?
            - 목욕탕이나 환기불량 장소에 보일러나 온수기가 설치되지 않고(밀
                                                           □   □   □
              폐식의 경우 제외), 배기통은 내식성 재질로 배기에 방해가 없고,
              접속부는 내열실리콘 등(석고붕대 제외)으로 마감조치 할 것
    연소기     ○ 개방형 연소기 설치는 적정한가?
5                                                          □   □   □
    (공통)    - 개방형 연소기가 설치된 곳은 환풍기나 환기구를 설치할 것

            ○ 강제(급)배기식 연소기 설치상태가 적정한가?
            - 급기구가 설치되어 있고, 배기통이 정상 체결되어 있으며, 배기통          □   □   □
              끝에 새가 침투하지 못하도록 조치되어 있을 것
            ○ 가스용품은 검사품 또는 KS인증품을 사용하고 있는가?
                                                           □   □   □
    연소기     - 모든 가스기구는 검사품 또는 KS인증품을 사용해야 함
5
    (공통)    < 기타 점검 의견 >     * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술




                                      - 21 -
순                         점 검 내 용                      점 검 결 과(해당란에 ✔체크)
위                                                     적합 부적합 해당
                                                                 부적합 세부 내용
    분야                     세부 점검사항                           없음 (위치 · 상태 등)



           ○ 용접(용단)용 작업기구에 역화방지장치가 설치되어 있는가?
           - 산소·아세틸렌 화염시설과 용접·용단작업용 기구는 압력조정기와        □   □   □
             토치 사이에 검사품 또는 안전인증을 받은 역화방지장치 설치

           ○ 가스누출경보장치가 적정하게 설치되어 있는가?
           - LPG : 저장능력 1톤 이상의 소형저장탱크 저장소에는 바닥에서
             30cm이내에 검지부가 있는 가스누출 경보장치를 설치할 것         □   □   □
           - 기타 고압가스 : 공기보다 무거운 가연성가스 및 독성가스 설비
             에 경보장치 설치

           ○ 가스누출 자동차단장치 설치와 작동이 적정한가?
           - LPG : 1종보호시설과 지하실에서 사용하는자와 식품위생법에 따른
             집단급식소나 식품접객업소(단, 소화안전장치가 부착되고 차단기능이
     사고      있는 다기능가스계량기를 부착한 경우 제외)는 연소기와 수평거리
     예방      4m이내에 검지부가 설치되어야 함.                      □   □   □
6          - 도시가스 : 식품위생법에 따른 식품접객업소 면적 100㎡이상 시설과
     설비
             지하에 설치된 시설(단, 2천㎥미만이고 소화안전장치 부착된 연소기
    (공통)     에 퓨즈콕(상자콕)설치시설 및 차단기능이 있는 다기능 가스계량기
             설치된 경우는 제외)은 연소기 수평거리 8m이내에 검지부 설치

           ○ 경계책과 경계표시(“LPG저장소(연)“, “화기엄금“)는 적정한가?

           - 저장능력 1톤이상인 LPG 소형저장탱크는 경계책 설치 및 경계표시     □   □   □

           - 용기보관실 주위에 경계표시                           □   □   □
           ○ 가연성가스 저장설비에는 환기시설이 적정한가?
                                                      □   □   □
           - 저장소가 별도 건물에 있는경우는 양방향 통풍구나 환풍기를 설치
           < 기타 점검 의견 >     * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술



           ○ 정압기는 시설기준에 적정한가?
           - 비눗물 등 가스누출 점검시 이상이 없고, 가스 검지부 및 경보기가
                                                      □   □   □
             정상작동 하는지, 이상압력 통보설비가 설치되어 있는지,
    정압기
           - 과압 방출관이 지면에서 5m 이상 높이로 설치되었는지,           □   □   □
7   (도시
    가스)    - 분해점검(설치후 최초 3년후 및 이후 4년마다) 내역 확인         □   □   □
           < 기타 점검 의견 >     * 개선 또는 보완이 필요한 사항 등 기술



※ 가스누출 등 중대 결함이 발견 된 경우 민간전문가 및 점검장비를 활용하여
  확인점검 실시




                                    - 22 -
□실시(□특급 □1급 □공공기관 □노유자시설 □요양
          소방관서와 합동 소방훈련 실시 여부
                                    병원, □기타), □미실시

                                                □은폐장소에 비치
                                                □구획된 실(33㎡ 이상) 마다 미비치
          설치 장소·거리 적정성
                                                □화재등급에 부적절한 소화기배치
                                                □보행거리 미충족
2. 소화기구
                                                □안전핀 고정 상태 부적정
                                                □지시압력계(충압) 부적정
          소화기 유지·관리 여부
                                                □내용연수 10년 초과
                                                □기타
                                                □수신반 상용전원 공급 불량
          수신반 전원 이상 유무                          □수신반 자체 고장
                                                □기타
                                                □천장으로부터 30cm이내 미설치
                                                □바닥으로부터 30cm이내 미설치
3. 자동     감지기(탐지부) 설치 위치 적정 여부
                                                □수신반과 배선 단선
소화장치
                                                □기타
                                                □음향장치 출력 불량
          음향장치의 음량 적정 여부
                                                □기타
                                                □수동기동 시 작동 불량
          열원(가스, 전기) 자동차단장치 작동여부
                                                □기타
          가압송수장치     □전 동 기                 □전 동 기   예비 □전 동 기
                 주펌프                 보조(충압)
          종    류     □내연기관                  □면   제   펌프 □내연기관
                                                □수원 저수량 미확보
                                                □펌프의 후드밸브 또는 흡수
                                                  배관의 흡수구 설치위치 불량
          수원 및 약제량(포소화설비) 적정 여부                 □플루팅 스위치 고장에 따른
                                                  급수불량
                                                □볼탑고장에 따른 자동급수 이상
                                                □기타
                                                □급수배관 차단(폐쇄)
4.수계소화 소화수 공급배관 차단(폐쇄) 여부 확인                    □급수배관 T/S 미설치
  설비                                            □기타
 (공통)                                           □자동기동 불량
                                                □수동기동 불량
                                                □설비별 펌프 표기 미표시
                                                □전동기펌프 전원공급 불량
                                                □전동기펌프 모터 고장
          가압송수장치 정상 작동여부
                                                □엔진펌프 동력제어반 고장
                                                □엔진펌프내 점화스위치 고장
                                                □엔진펌프 냉각장치 고장에 따른
                                                 과열발생
                                                □기타
          동력 및 감시 제어반 관리 상태                     □각 펌프 자·수동 기동 불량



                                   - 24 -
□수동기동장치(SVP) 작동 불량
             동장치 작동시 작동여부                      □화재감지회로 이상(단선,단락)
                                               □기타
                                               □방호구역 내 음향장치 출력 불량
             음향장치 정상 작동여부                      □감시제어반 부저 출력 불량
                                               □기타
                                               □헤드 적정성 불량(조기반응형)
             설치장소별 헤드 적정성 여부
                                               □헤드의 누락(미설치)
             (공동주택, 노유자, 침실, 입원실 등)
                                               □기타
                                               □페인트 등에 의한 헤드 도색
                                               □헤드 살수반경 미확보
        헤   드                                  □헤드 천정 등 매립
             헤드감열 및 살수 분포의 방해물
                                               □차폐판 미설치
             설치여부
                                               □헤드 설치위치 부착면으로부터
                                                30cm 초과
                                               □기타
                                               □방호조치 불량
        동결 또는 부식할 우려가 있는 부분에 보온,
                                               □배관 및 밸브 등 부식
        방호조치가 되고 있는지 여부
                                               □기타
        배관, 관부속, 밸브류 등이 변형, 손상, 부식되            □배관 및 밸브 등 변형·손상·부식
        었는지 여부                                 □기타
            □이산화탄소소화설비 □할로겐화합물소화설비 □청정소화약제소화설비 □분말소화설비

                                               □솔레노이드에 안전핀 체결
        기동용기 조작장치(솔레노이드)직결 여부                  □솔레노이드와 기동용기 분리
                                               □기타
                                               □가스체크밸브 설치위치 불량
        기동관의 가스체크밸브의 설치위치 및 방향은 적
                                               □가스체크밸브 방향 부적정
        정하게 구성되어 있는지 여부
                                               □기타
                                               □감지기 동작 불량(단선포함)
                                               □감지기 교차회로 미구성
        수동식 및 자동식 기동장치의 정상작동여부
8.가스계                                          □수동조작함 수동스위치 동작불량
 소 화                                           □기타
 설 비                                           □방출표시등 미설치
                                               □압력스위치 동작 시 방출표시등
        방출표시등 작동 이상 유무
                                                미점등
                                               □기타
                                               □감지기 동작시 음향경보장치
                                                미출력
                                               □수동조작함 개방시 음향출력 불
        음향경보장치(사이렌) 정상작동여부
                                                량
                                               □음향경보장치 제어스위치 정지상태
                                               □기타
        소화약제량 이상 유무                            □소화약제량 손실량 5% 초과



                                      - 26 -
□약제저장용기 액위량 미표시
                                                □기타
                                                □비상전원 연료 부족
                □자가발전설비
                                                □상용전원 차단시 비상전원
       비상전원
                □축전지설비                           으로 전환 불량
       관리상태
                                                □축전지 불량
                □기타(비상전원수전설비 등)
                                                □기타
                       □P형 수신기    □P형 수신기(기록장치 내장) □R형 수신기
                                                □수신기 주변 장애물 적치
                                                □수신기 고정 불량
          수신기 고정·외형상태 및 조작 용이                   □수신기 설치높이 불량
          성 여부                                  □스위치 파손 변경
                                                □경계구역 일람도 미비치
                                                □기타
                                                □방화구획 장소에 미설치
          수신기 방화구획 장소 설치여부
                                                □상시 근무장소에 미설치
          (근무자 상시 근무여부 포함)
                                                □기타
                                                □수신기 화재신호 입력상태
          수신기 자동설정 여부
                                                □제어스위치 정지상태
          (주경종, 지구경종, 부저 등)
                                                □기타
                                                □발신기 위치표시등 점등불량
       비상                                       □발신기 위치표시등 캡 탈락(파손)
       경보                                       □발신기 누름스위치 동작불량
        / 발신기, 경종, 표시등 이상 유무                    □발신기 응답표시등 미점등
       자동                                       □지구경종 출력 불량
       화재                                       □지구경종 음량크기 부족
9.경보   탐지                                       □기타
 설비    설비 음향장치의 적정성 여부                          □경보방식 적용 불량(전층, 우선)
                                                □기타
                                                □감지기 미설치
                                                □감지기 탈락
                                                □감지기 적응성 불량
          감지기 설치 및 적응성 적정여부
                                                □감지기 동작 불량
          (감지기 누락포함)
                                                □감지기 송배전방식 미적용
                                                □감지기 회로 단선
                                                □기타

                                                □예비전원 충전 불량
                                                □상용전원 차단시 예비전원
          예비전원(축전지설비) 상태                         자동전환 불량
                                                □예비전원 용량부족
                                                □기타

                                                □비상방송설비 전원공급 차단
          화재시 소방용으로 자동전환 여부                     □화재시 소방용으로 자동전환 불량
       비상 (타 방송차단 및 연동관리 상태 포함)                 □경보방식 적용 불량(전층, 우선)
       방송                                       □기타
          화재시 자동으로 화재안내 방송 여부                   □자동화재탐지설비의 작동과



                                   - 27 -