6. 화재조기진압용 스프링클러설비 성능시험조사표
가. 설치상태개요                                                                               (6쪽 중 1쪽)

                            항               목
 방식      [ ] 습식 [ ] 건식 [ ] 준비작동식 [ ] 그 밖의 것
 설치      ◦ 층고 :     m     /     ◦ 천장 기울기 : 1,000 분의 (                       )
 장소      ◦ 선반의 형태 : [ ]하부로 물 침투
           종 류      [ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그 밖의 것 :
          설치장소      [ ]지하    [ ]지상     [ ]옥상        [ ]그 밖의 것 :
 주된                 [ ]부압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 낮은 위치)
          설치위치
 수원                 [ ]정압흡입방식의 저수조(펌프 흡입구보다 높은 위치)
          설치방식      [ ]전용    [ ]겸용           수조재질 [ ]콘크리트                  [ ]기타(        )
          수원수량       ◦ 최대저장수량                   ㎥     ◦ 유효수량                     ㎥
 보조       설치여부      [ ]설치    [ ]제외(제외사유 :                          )
수원(옥상)    수원수량       ◦ 최대저장수량                   ㎥     ◦ 유효수량                     ㎥
          설치위치           층         실         감압장치                 [ ]유          [ ]무
                         [ ]전용             [ ]전동기              [ ]충압펌프 설치
                    종 류
                         [ ]겸용             [ ]내연기관             [ ]충압펌프 미설치
                          ◦ 전양정 :     m        ◦ 토출량 :      ℓ/min
                    성 능
                          ◦ 출력 :      kw       ◦ 토출구경 :         ㎜
          펌프방식     물올림장치 ◦ 유효수량 :        ℓ     ◦ 급수배관 구경 :          ㎜
 가압                기타 장치 ◦ 축전지설비 : [ ]유 [ ]무 ◦ 연료량 :              ℓ
 송수                        습식ㆍ건식  [ ] 기동용수압개폐장치         [ ] 유수검지장치      [ ] 혼용
 장치                기동장치 준비작동식ㆍ
                                  [ ] 기동용수압개폐장치         [ ] 화재감지기       [ ] 혼용
                          일제개방밸브
         고가수조방식 ◦ 유효낙차 :               m
                    ◦ 탱크가압압력 :               MPa       ◦ 용량 :               ℓ
         압력수조방식
                    ◦ 에어콤푸레샤 용량 :            ㎥/min     ◦ 동력 :              kw
                    ◦ 수조용량 :                 ◦ 수조가압압력 :                MPa
         가압수조방식
                    ◦ 압력방식 :                 ◦ 가압원 :
         ◦ 방호구역수 :             구역
 방호
         ◦ 최대방호구역 :             ㎡          ㅇ 헤드개수 :                    개
 구역
         ◦ 최소방호구역 :             ㎡          ㅇ 헤드개수 :                    개
 유수        습식       [ ] 직경    mm       ◦ 설치개수 :           개
 검지        건식       [ ] 직경    mm       ◦ 설치개수 :           개
 장치      준비작동식      [ ] 직경    mm       ◦ 설치개수 :          개
                 종 류      [ ]전용      [ ]겸용
                 구 경    ◦ 주배관(수직배관) :                  mm       ◦ 가지배관 :           mm
         배 관
                       [ ] KS D 3507             [ ] KS D 5301          [ ] KS D 3562
                  재 질
                       [ ] 소방용합성수지배관             [ ] 기타
 배 관
         이 음    [ ]용접/나사       [ ]그루브          [ ]플랜지          [ ]그 밖의 것 :
                개폐밸브 ◦ 규격 :            ㎜ /       MPa ◦ 종류 :
         밸 브    체크밸브 ◦ 규격 :            ㎜ /       MPa ◦ 종류 :
                그 밖의 것
송수구  ◦ 설치개수 : 개   ◦ 설치높이 :      m ◦ 형태 : [ ]단구형 [ ]쌍구형
    설치형태 [ ]감시제어반ㆍ동력제어반 구분 [ ]감시제어반ㆍ동력제어반 미구분
제어반 설치장소 [ ]전용실 내부 [ ] 그 밖의 장소 :
    설치위치 [ ]피난층 또는 지하 1층   [ ] 지상 2층 [ ] 지하 1층 외의 지하층(지하 층)
    비상전원회로 [ ]내화전선 [ ]전선관 등 수납 후 매설 [ ]그 밖의 것 :
 배선
    그밖의 회로 [ ]내열전선 [ ]전선관 등 수납 [ ]케이블 공사방법 [ ]그 밖의 것 :
                                                                         210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                             - 28 -