yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
<div data-bbox="168 103 247 117" data-label="Page-Header"><p>제15710.호</p></div>
<div data-bbox="433 103 453 117" data-label="Page-Header"><p>단</p></div>
<div data-bbox="538 103 560 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="681 103 832 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="120 120 875 880" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td data-bbox="120 120 335 880">
<p>4. 분사헤드의 오리피스의 면적은 분사헤드가 연결되는 배관구경 면적의 70%를 초과하지 아니할 것</p>
<p>제11조(자동차식 기동장치의 화제감지기) 할로겐화합물소화설비의 자동차 기동장치는 다음 각호의 기준에 따른 화제감지기를 설치하여야 한다.</p>
</td>
<td data-bbox="335 120 500 880">
<p>2. 소화약제의 방사 개시후 1분 이상 정보를 계속할 수 있는 것으로 할 것</p>
<p>3. 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구역안에 있는 자에게 유효하게 정보할 수 있는 것으로 할 것</p>
<p>②방송에 따른 정보장치를 설치할 경우에는 다음 각호의 기준에 따라야 한다.</p>
</td>
<td data-bbox="500 120 875 880">
<p>1. 각 방호구역내의 화제감지기의 감지에 따라 작동되도록 할 것</p>
<p>2. 화제감지기의 회로는 교차회로방식으로 설치할 것. 다만, 화제감지기를 자동차화제탐지설비의화제안전기준(NFSC 203) 제7조제1항 단서의 각호의 감지기로 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>
<p>3. 교차회로내의 각 화제감지기회로별로 설치된 화제감지기 1개가 담당하는 바닥면적은 자동차화제탐지설비의화제안전기준(NFSC 203) 제7조제3항제5호·제8호 내지 제10호의 규정에 따른 바닥면적으로 할 것</p>
<p>제12조(음향정보장치) ①할로겐화합물소화설비의 음향정보장치는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.</p>
<p>1. 수동식 기동장치를 설치한 것에 있어서는 그 기동장치의 조작과 정에서, 자동차식 기동장치를 설치한 것에 있어서는 화제감지기와 연동하여 자동으로 정보를 발하는 것으로 할 것</p>
<p>2. 계구부가 있거나 천장으로부터 1m 이상의 아래부분 또는 바닥으</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="480 882 513 895" data-label="Page-Footer"><p>129</p></div>
<div data-bbox="166 103 245 117" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="435 103 455 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="542 103 562 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="680 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="135 143 158 477" data-label="Text"><p>전철비에 필요한 기구나 설비는 제외한다)을 두어지는 아니된다.</p></div>
<div data-bbox="176 127 238 487" data-label="Text"><p>5. 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에 비상조명등을 설치할 것</p></div>
<div data-bbox="265 127 410 491" data-label="Text"><p>제15조(설계프로그램) 할로겐화합물소화설비를 컴퓨터를 이용하여 설계하는 경우에는 한국소방검정공사 또는 법 제42조제1항의 규정에 따라 성능시험기관으로 지정받은 기관에서 검증받은 설계프로그램을 사용하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="428 127 695 487" data-label="Text"><p>제16조(설치·유지기준의 특별) 소방본부장 또는 소방서장은 기존건축물이 증축·개축·대수선되거나 용도변경되는 경우에 있어서 이 기준이 정하는 기준에 따라 당해 건축물에 설치하여야 할 할로겐화합물소화설비의 배관·배선 등의 공사가 원지하게 곤란하다고 인정되는 경우에는 당해 설비의 기능 및 사용에 지장이 없는 범위안에서 할로겐화합물소화설비의 설치·유지기준의 일부를 적용하지 아니할 수 있다.</p></div>
<div data-bbox="712 231 778 491" data-label="Text"><p>부 칙<br/>제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.</p></div>
<div data-bbox="795 127 861 480" data-label="Text"><p>제2조(정과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 소방기술기준에관한규칙에 적합하게 설치되어 있거나 건축허가등의 동의 또는 소방시설 시공</p></div>
<div data-bbox="139 505 284 855" data-label="Text"><p>로부터 당해층의 높이의 3분의 2 이내의 부분에 통기구가 있어 할로겐화합물의 유출에 따라 소화효과를 감소시킬 우려가 있는 것에 있어서는 할로겐화합물이 방사되기 전에 당해 개구부 및 통기구를 폐쇄할 수 있도록 할 것</p></div>
<div data-bbox="305 505 528 869" data-label="Text"><p>3. 자동폐쇄장치는 방호구역 또는 방호대상물이 있는 구역의 밖에서 복구할 수 있는 구조로 하고, 그 위치를 표시하는 표지를 할 것<br/>제14조(비상전원) 할로겐화합물소화설비(호스럴할로겐화합물소화설비를 제외한다)의 비상전원은 자가발전설비 또는 축전지설비(제어반에 내장하는 경우를 포함한다)로서 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="548 505 778 865" data-label="List-Group">
<ul>
<li>1. 점검에 편리하고 화재 및 침수등의 재제로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것</li>
<li>2. 할로겐화합물소화설비를 유효하게 20분 이상 작동할 수 있어야 할 것</li>
<li>3. 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 할 것</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="795 505 861 860" data-label="Text"><p>4. 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것. 이 경우 그 장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비의의 것(열병합발</p></div>
<div data-bbox="482 881 514 895" data-label="Page-Footer"><p>130</p></div>
<div data-bbox="168 103 246 117" data-label="Page-Header"><p>책15710.호</p></div>
<div data-bbox="432 103 453 117" data-label="Page-Header"><p>단</p></div>
<div data-bbox="538 103 560 117" data-label="Page-Header"><p>도</p></div>
<div data-bbox="681 103 831 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="121 121 876 880" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td data-bbox="121 500 330 880">
<p>신고가 완료된 소방대상물에 대하여는 종전의 기준에 따른다.</p>
<p>제3조(다른 법령과의 관계) 이 고시 시행 당시 다른 법령에서 종전의 소방기술기준에 관한 규격을 인용한 경우에 이 고시 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 경우에는 종전의 규정에 갈음하여 이 고시의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.</p>
</td>
<td data-bbox="121 121 330 500">
<p>제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.</p>
<p>1. "정정소화약제"라 함은 할로겐화합물(할론 1301, 할론 2402, 할론 1211 제외) 및 불활성기체로서 전기적으로 비전도성이며 휘발성이 있거나 중발 후 잔여물을 남기지 않는 소화약제를 말한다.</p>
<p>2. "할로겐화합물 정정소화약제"라 함은 불소, 염소, 브롬 또는 요오드 중 하나 이상의 원소를 포함하고 있는 유기화합물을 기본성분으로 하는 소화약제를 말한다.</p>
<p>3. 불활성가스 정정소화약제"라 함은 헬륨, 네온, 아르곤 또는 질소 가스중 하나 이상의 원소를 기본성분으로 하는 소화약제를 말한다.</p>
<p>4. 충전밀도"라 함은 용기의 단위용적당 소화약제의 중량의 비율을 말한다.</p>
<p>5. "방화문"이라 함은 건축법시행령 제64조의 규정에 따른 집중방화문 또는 울중방화문으로써 언제나 닫힌 상태를 유지하거나 화제로 인한 연기의 발생 또는 온도의 상승에 따라 자동으로 닫히는 구조를 말한다.</p>
<p>제4조(종류) 소화설비에 적용되는 정정소화약제는 다음 표에서 정하는 것에 한한다.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td data-bbox="330 500 876 880">
<p>●행정자치부고시제2004-15호</p>
<p>정정소화약제소화설비의화제안전기준을 다음과 같이 제정한다.</p>
<p>2004년 6 월 4 일</p>
<p>행정자치부장관</p>
<p>정정소화약제소화설비의화제안전기준(NFSC 107A)</p>
<p>제1조(목적) 이 기준은 물분무등소화설비인 정정소화약제소화설비의 설치유지 및 안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.</p>
<p>제2조(적용범위) 소방시설설치유지및안전관리기관법(이하"법")이라 한다) 제9조제1항 및 동법률시행령(이하 "령")이라 한다) 별표 4 소화설비의 소방시설 적용기준 제5호의 규정에 따른 정정소화약제 소화설비는 이 기준에서 정하는 규정에 따라 설비를 설치하고 유지·관리하여야 한다.</p>
</td>
<td data-bbox="330 121 876 500"></td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="480 882 511 896" data-label="Page-Footer"><p>131</p></div>
<div data-bbox="166 103 245 117" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="435 103 455 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 103 561 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="680 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="121 121 878 881" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td data-bbox="121 508 328 881">
<p>해당 규정을 인용한 것으로 본다.</p>
<p>제4조(다른 고시의 폐지) 이 고시 시행과 동시에 “연소방지도료등의도 포및성능에관한기술기준”[행정자치부고시 제2002-9호(2002.3.18)]을 폐지한다.</p>
<p style="text-align: center;">●행정자치부고시제2004-36호</p>
<p>다중이용업소의소방시설등의화재안전기준을 다음과 같이 제정한다.</p>
<p style="text-align: center;">2004년 6 월 4 일</p>
<p style="text-align: center;">행정자치부장관</p>
<p>다중이용업소의소방시설등의화재안전기준(NFSC 601)</p>
<p>제1조(목적) 이 기준은 다중이용업소에 설치하여야 하는 소방시설등의 설치유지 및 안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.</p>
<p>제2조(적용범위) 소방시설설치유지및안전관리에관한법률(이하 “법”)이라 한다) 제8조제1항 및 동법률시행령(이하 “령”)이라 한다) 제14조의 규정에 따른 소방시설등은 이 기준에서 정하는 규정에 따라 설비를 설치하고 유지·관리하여야 한다.</p>
<p>제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.</p>
<p>1. “영상음향차단장치”라 함은 영상모니터에 화상 및 음반제정장치가 되어 있어 영화·음악감상 등을 할 수 있거나 화상장치나 음반장치중 한가지 기능만 가능할 수 있도록 설치한 시설을 차단하는 스위치를 말한다.</p>
<p>2. “방화문”이라 함은 건축법시행령 제64조의 규정에 따른 감출방화</p>
</td>
<td data-bbox="121 121 328 508">
<p>문 또는 울종방화문으로써 인체나 담판 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기의 발생 또는 온도의 상승에 따라 자동적으로 닫히는 구조를 말한다.</p>
<p>3. “피난유도선”이라 함은 횡빛이나 전등불에 따라 축광하거나 진류에 따라 빛을 발하는 유도체로서 유사시 어두운 상태에서 피난을 유도할 수 있는 시설을 말한다.</p>
<p>제4조(소방시설) 다중이용업소의 소방시설은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.</p>
<p>1. 다중이용업소 영업장안의 구획된 실에는 다음 각목의 기준에 따라 소방시설을 설치할 것</p>
<p>가. 소화기 또는 자동학산소화용구의 영업장안의 구획된 각 실마다 설치할 것</p>
<p>나. 유도등·유도표지 또는 비상조명등은 그 중 하나 이상을 유도등및유도표지의화재안전기준(NFSC 303) 또는 비상조명등의화재안전기준(NFSC 304)의 규정에 따라 설치할 것</p>
<p>다. 휴대용비상조명등은 비상조명등의화재안전기준(NFSC 304)의 규정에 따라 설치할 것</p>
<p>라. 비상경보설비 또는 비상방송설비는 그 중 하나 이상을 비상경보설비의화재안전기준(NFSC 201) 또는 비상방송설비의화재안전기준(NFSC 202)의 규정에 따라 설치할 것</p>
<p>2. 영업장의 내부에서 외부(지상과 면하는 부분을 말한다)와 면하고</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="482 882 514 896" data-label="Page-Footer"><p>242</p></div>
<div data-bbox="168 103 246 117" data-label="Page-Header">책15710호</div>
<div data-bbox="432 103 454 117" data-label="Page-Header">단</div>
<div data-bbox="538 103 561 117" data-label="Page-Header">로</div>
<div data-bbox="681 103 832 117" data-label="Page-Header">2004. 6. 4. (급유일)</div>
<div data-bbox="128 128 865 873" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td style="vertical-align: top; padding: 10px;">
<p>있는 계구부 또는 비상구가 있는 장소에는 피난기구의화재안전기준(NFSC 301) 별표 1에 따른 소방대장물별로 그에 적합한 피난기를 피난기구의화재안전기준(NFSC 301) 제4조제3항 및 제4항의 규정에 따라 설치할 것. 다만, 지상 또는 피난층으로 피난할 수 있는 계단이 설치된 경우에는 그러하지 아니하다.</p>
<p>3. 가스누설경보기는 가스시설을 사용하는 주방 또는 난방시설이 설치된 장소에 설치할 것</p>
<p>제5조(방화시설) ①다중이용업소의 방화시설은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.</p>
<ol>
<li>1. 영업장에는 영 제2조제3호의 규정에 따른 비상구(지상으로 통하는 계단,복도 또는 통로에 연결되는 비상구를 포함한다. 이하 같다)를 다음 각부의 기준에 적합하도록 설치할 것. 다만, 주 출입구 외에 당해 영업장 내부에서 피난층 또는 지상으로 통하는 직통계단이 설치된 경우에는 그러하지 아니하다.</li>
</ol>
<p>가. 문은 피난방향으로 열리는 구조로 하고, 비상구는 구획된 실 또는 천장으로 통하는 구조가 아닐 것</p>
<p>나. 주 출입구의 반대방향에 설치할 것. 다만, 건물구조상 불가피한 경우에는 영업장의 장벽길이의 2분의 1 이상 떨어진 위치에 설치할 수 있다.</p>
<ol>
<li>2. 주요구조부(영업장의 벽, 천장, 바닥을 말한다. 이하 같다)가 내부 구조인 경우 비상구 및 주 출입구의 문은 방화문으로 설치할 것.</li>
</ol>
</td>
<td style="vertical-align: top; padding: 10px;">
<p>다만, 주요구조부가 내화구조가 아닌 경우와 건물의 구조상 비상구 또는 주 출입구의 문이 지표면과 면하는 경우에는 비상구 및 주 출입구의 문은 불연계료를 사용하여 설치할 수 있다.</p>
<ol>
<li>3. 각각 다른 2개 이상의 층을 내부계단 또는 통로를 통하여 하나의 층의 내부에서 다른 층으로 출입할 수 있도록 되어 있는 경우에는 각 층마다 영업장 외부의 계단 등으로 통할 수 있는 출입문을 방화문의 구조로 설치하고 개폐방향은 실내에서 외부쪽으로 하여야 하며 항상 피난이 가능한 상태로 유지할 것. 다만, 소방분량장 또는 소방서장이 구조상 불가피하다고 인정하는 경우에는 출입문을 설치하지 아니할 수 있다.</li>
</ol>
<ol>
<li>4. 보일러실과 영업장 사이의 출입문은 방화문으로 설치하고, 계구부는 자동방화패널을 설치할 것</li>
</ol>
<p>②제1항제1호의 규정에도 불구하고 영업장의 위치가 4층 이하(지하층을 제외한다)로서 건축물의 구조상 비상구를 설치할 수 없는 경우에는 다음 각호의 기준에 적합한 피난상 유효한 계구부를 설치할 수 있다.</p>
<ol>
<li>1. 계구부의 크기는 영 제2조제3호 규정에 따른 비상구의 크기 이상으로 할 것</li>
<li>2. 피난상 유효한 발코니 또는 부속실 등을 설치하고, 그 장소에 피난기구를 설치할 것</li>
<li>3. 비상구의 구조 및 설치여지는 제1항제1호 각부의 기준에 적합한</li>
</ol>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="479 882 513 896" data-label="Page-Footer">243</div>
<div data-bbox="166 103 245 117" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="435 103 456 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 103 562 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="680 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="130 125 225 485" data-label="Text"><p>는 당해 설비의 기능 및 사용에 지장이 없는 범위안에서 다음이용업소의 소방시설등의 설치·유지기준의 일부를 적용하지 아니할 수 있다.</p></div>
<div data-bbox="235 125 295 485" data-label="Text"><p>부 칙<br/>제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.</p></div>
<div data-bbox="305 125 400 485" data-label="Text"><p>제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 소방기술기준에관한규칙에 적합하게 설치되어 있거나 건축허가등의 동의 또는 소방시설 시공 신고가 완료된 소방대장물에 대하여는 종전의 기준에 따른다.</p></div>
<div data-bbox="410 125 540 485" data-label="Text"><p>제3조(다른 법령과의 관계) 이 고시 시행 당시 다른 법령에서 종전의 소방기술기준에관한규칙을 인용한 경우에 이 고시 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 경우에는 종전의 규정에 갈음하여 이 고시의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.</p></div>
<div data-bbox="555 325 580 485" data-label="Section-Header"><p>●행정자치부고시제2004-37호</p></div>
<div data-bbox="590 125 650 485" data-label="Text"><p>소방시설용비상전원수전설비의화재안전기준을 다음과 같이 제정한 다.</p></div>
<div data-bbox="665 350 690 445" data-label="Text"><p>2004년 6 월 4 일</p></div>
<div data-bbox="700 275 725 355" data-label="Text"><p>행정자치부장관</p></div>
<div data-bbox="735 165 760 455" data-label="Text"><p>소방시설용비상전원수전설비의화재안전기준(NFSC 602)</p></div>
<div data-bbox="770 125 865 485" data-label="Text"><p>제1조(목적) 이 기준은 소방시설의 비상전원인 비상전원수전설비의 설치유지 및 안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.<br/>제2조(적용범위) 소방시설설치유지및안전관리에관한법률(이하 “법”이</p></div>
<div data-bbox="130 505 225 865" data-label="Text"><p>것<br/>제6조(그 밖의 시설) 다음이용업소의 기타시설은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="235 505 330 865" data-label="Text"><p>1. 영업장안의 구획된 실에서 노래반주기등 영상음향장치를 사용하는 경우에는 영상음향차단장치를 다음 각목의 기준에 따라 설치할 것</p></div>
<div data-bbox="340 505 440 865" data-label="Text"><p>가. 영상음향차단장치는 화제시 자동 또는 수동(하나의 스위치로 전체의 음향 및 영상장치를 제어할 수 있는 구조를 말한다)으로 음향 및 영상이 정지될 수 있는 구조로 설치할 것</p></div>
<div data-bbox="450 505 545 865" data-label="Text"><p>나. 영상음향차단장치의 수동차단스위치를 설치하는 경우에는 관계인이 상주하거나 잠시 근무하는 장소에 설치할 것. 이 경우 그 직근에 “영상음향차단스위치”라는 표지를 부착하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="555 505 650 865" data-label="Text"><p>2. 전기로 인한 화재발생 위험을 예방하기 위하여 부하용량에 적절한 누전차단기(과전류차단기를 포함한다)를 설치할 것</p></div>
<div data-bbox="660 505 765 865" data-label="Text"><p>3. 영업장안에 통로 또는 복도가 있는 경우에는 피난유도선을 설치할 것. 다만, 유도등·유도표지 또는 비상조명등이 설치되어 있거나 유사시 대피가 용이한 구조인 경우에는 그러하지 아니하다.</p></div>
<div data-bbox="775 505 870 865" data-label="Text"><p>제7조(설치·유지기준의 특례) 소방본부장 또는 소방서장은 기존건축물이 증축·개축·대수선되거나 용도변경되는 경우에 있어서 이 기준이 정하는 기준에 따라 당해 건축물에 설치하여야 할 소방시설등의 배관·배선 등의 공사가 현저하게 곤란하다고 인정되는 경우에</p></div>
<div data-bbox="480 880 515 900" data-label="Page-Footer"><p>244</p></div>
<div data-bbox="167 103 246 117" data-label="Page-Header">제15710.호</div>
<div data-bbox="432 103 454 117" data-label="Page-Header">관</div>
<div data-bbox="538 103 560 117" data-label="Page-Header">보</div>
<div data-bbox="681 103 831 117" data-label="Page-Header">2004. 6. 4. (급유일)</div>
<div data-bbox="131 126 864 874" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td data-bbox="131 500 345 874">
<p>4. “정적토출량”이라 함은 정적토출압력에서의 펌프의 토출량을 말한다.</p>
<p>5. “정적토출압력”이라 함은 정적토출량에서의 펌프의 토출측 압력을 말한다.</p>
<p>6. “진공계”라 함은 대기압 이하의 압력을 측정하는 계측기를 말한다.</p>
</td>
<td data-bbox="131 126 345 500">
<p>지개수가 가장 많은 층의 설치개수(5개 이상 설치된 경우에는 5개)에 2.6m<sup>3</sup>(호스필유내소화전설비의 경우에는 1.2m<sup>3</sup>)를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다.</p>
<p>②옥내소화전설비의 수원은 제1항의 규정에 따라 산출된 유효수량의 3분의 1 이상을 옥상(옥내소화전설비가 설치된 건축물의 주된 옥상을 말한다)에 설치하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>
<ol>
<li>1. 옥상이 없는 건축물 또는 공작물</li>
<li>2. 지하층만 있는 건축물</li>
<li>3. 제5조제2항의 규정에 따른 고가수조를 가입송수장치로 설치한 옥내소화전설비</li>
<li>4. 수원이 건축물의 지붕보다 높은 위치에 설치된 경우</li>
<li>5. 지표면으로부터 당해 건축물의 상단까지의 높이가 10m 이하인 경우</li>
</ol>
<p>우</p>
<p>6. 내연기관의 기동에 따른 펌프 또는 주 펌프와 동등 이상의 성능이 있는 별도의 펌프에 비상전원을 연결하여 설치한 경우</p>
<p>③옥상수조(제1항의 규정에 따라 산출된 유효수량의 3분의 1 이상을 옥상에 설치한 설비를 말한다. 이하 같다)는 이와 연결된 배관을 통</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td data-bbox="345 500 864 874">
<p>7. “연성계”라 함은 대기압 이상의 압력과 대기압 이하의 압력을 측정할 수 있는 계측기를 말한다.</p>
<p>8. “계절온전”이라 함은 펌프의 성능시험을 목적으로 펌프토출측의 계폐벨브를 닫은 상태에서 펌프를 운전하는 것을 말한다.</p>
<p>9. “기동용수압계장치”라 함은 소화설비의 배관내 압력변동을 감지하여 자동적으로 펌프를 기동 및 정지시키는 것으로서 압력벨브 또는 기동용압력스위치 등을 말한다.</p>
<p>10. “급수배관”이라 함은 수원 및 옥외송수구로부터 옥내소화전방수구에 급수하는 배관을 말한다.</p>
<p>11. “계표시형벨브”라 함은 벨브의 개폐여부를 외부에서 식별이 가능한 벨브를 말한다.</p>
<p>계4조(수원) ①옥내소화전설비의 수원은 그 저수량이 옥내소화전의 설</p>
</td>
<td data-bbox="345 126 864 500">
<p>1. 옥상이 없는 건축물 또는 공작물</p>
<p>2. 지하층만 있는 건축물</p>
<p>3. 제5조제2항의 규정에 따른 고가수조를 가입송수장치로 설치한 옥내소화전설비</p>
<p>4. 수원이 건축물의 지붕보다 높은 위치에 설치된 경우</p>
<p>5. 지표면으로부터 당해 건축물의 상단까지의 높이가 10m 이하인 경우</p>
<p>우</p>
<p>6. 내연기관의 기동에 따른 펌프 또는 주 펌프와 동등 이상의 성능이 있는 별도의 펌프에 비상전원을 연결하여 설치한 경우</p>
<p>③옥상수조(제1항의 규정에 따라 산출된 유효수량의 3분의 1 이상을 옥상에 설치한 설비를 말한다. 이하 같다)는 이와 연결된 배관을 통</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="484 882 508 896" data-label="Page-Footer">10</div>
<div data-bbox="166 103 245 117" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="435 103 455 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 103 562 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="680 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="133 126 197 487" data-label="Text"><p>⑥국내소화전설비용 수조는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="215 126 403 487" data-label="List-Group">
<ul style="list-style-type: none;">
<li>1. 점검에 편리한 곳에 설치할 것</li>
<li>2. 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것</li>
<li>3. 수조의 외측에 수아계를 설치할 것. 다만, 구조상 불가능한 경우에는 수조의 맨홀 등을 통하여 수조 안의 물의 양을 쉽게 확인할 수 있도록 하여야 한다.</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="419 126 483 487" data-label="Text"><p>4. 수조의 상단이 바닥보다 높은 때에는 수조의 외측에 고정식 사다리를 설치할 것</p></div>
<div data-bbox="500 126 564 487" data-label="List-Group">
<ul style="list-style-type: none;">
<li>5. 수조가 실내에 설치된 때에는 그 실내에 조명설비를 설치할 것</li>
<li>6. 수조의 밑부분에는 청소용 베수벨브 또는 베수관을 설치할 것</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="581 126 698 487" data-label="Text"><p>7. 수조의 외측의 보기 쉬운 곳에 "국내소화전설비용 수조"라고 표시한 표지를 할 것. 이 경우 그 수조를 다른 설비와 겸용하는 때에는 그 겸용되는 설비의 이름을 표시한 표지를 함께 하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="715 126 865 487" data-label="List-Group">
<ul style="list-style-type: none;">
<li>8. 국내소화전설프의 흡수배관 또는 국내소화전설비의 수직배관과 수조의 접속부분에는 "국내소화전설비용 배관"이라고 표시한 표지를 할 것. 다만, 수조와 가까운 장소에 국내소화전설프가 설치되고 국내소화전설프에 제5조제1항제14호의 규정에 따른 표지를 설치한</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="133 510 240 871" data-label="Text"><p>하여 상시 소화수를 공급할 수 있는 구조인 소방대상물인 경우에는 이들 이상의 소방대상물이 있더라도 하나의 소방대상물에 한 이를 설치할 수 있다.</p></div>
<div data-bbox="257 510 364 871" data-label="Text"><p>④국내소화전설비의 수원을 수조로 설치하는 경우에는 소방설비의 전용수조로 하여야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p></div>
<div data-bbox="381 510 658 871" data-label="List-Group">
<ul style="list-style-type: none;">
<li>1. 국내소화전설프의 후드벨브 또는 흡수배관의 흡수구(수직화전축설프의 흡수구를 포함한다. 이하 같다)를 다른 설비(소방용설비의 것을 말한다. 이하 같다)의 후드벨브 또는 흡수구보다 낮은 위치에 설치한 때</li>
<li>2. 제5조제2항의 규정에 따른 고가수조로부터 국내소화전설비의 수직배관에 물을 공급하는 급수구를 다른 설비의 급수구보다 낮은 위치에 설치한 때</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="675 510 865 871" data-label="Text"><p>⑤제1항 및 제2항의 규정에 따른 저수량을 산정함에 있어서 다른 설비와 겸용하여 국내소화전설비용 수조를 설치하는 경우에는 국내소화전설비의 후드벨브·흡수구 또는 수직배관의 급수구와 다른 설비의 후드벨브·흡수구 또는 수직배관의 급수구와의 사이의 수량을 그 유효수량으로 한다.</p></div>
<div data-bbox="488 883 508 896" data-label="Page-Footer"><p>11</p></div>
<div data-bbox="168 103 246 117" data-label="Page-Header">제15710.호</div>
<div data-bbox="432 103 454 117" data-label="Page-Header">단</div>
<div data-bbox="537 103 560 117" data-label="Page-Header">보</div>
<div data-bbox="681 103 831 117" data-label="Page-Header">2004. 6. 4. (급유원)</div>
<div data-bbox="129 125 867 875" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td style="vertical-align: top; padding: 10px;">
<p>때에는 그러하지 아니하다.</p>
<p>제5조(가압송수장치) ①전동기 또는 내연기관에 따른 펌프를 이용하는 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.</p>
<ol style="list-style-type: none; padding-left: 0;">
<li>1. 쉽게 접근할 수 있고 점검하기에 충분한 공간이 있는 장소로서 화재 및 침수 등의 제해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것</li>
<li>2. 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것</li>
<li>3. 소방대장들의 어느 층에 있어서도 당해 층의 옥내소화전(5개 이상 설치된 경우에는 5개의 옥내소화전)을 동시에 사용할 경우 각 소화전의 노즐선단에서의 방수압력이 1.7kg/cm<sup>2</sup>(호스릴옥내소화전설비의 경우에는 2.5kg/cm<sup>2</sup>) 이상이고, 방수량이 130 l/min(호스릴옥내소화전설비의 경우에는 60 l/min) 이상이 되는 성능의 것으로 할 것.</li>
</ol>
<p>다만, 하나의 옥내소화전을 사용하는 노즐선단에서의 방수압력이 7 kg/cm<sup>2</sup>을 초과할 경우에는 호스접결구의 인입측에 감압장치를 설치하여야 한다.</p>
<ol style="list-style-type: none; padding-left: 0;">
<li>4. 펌프의 토출량은 옥내소화전이 가장 많이 설치된 층의 설치개수(옥내소화전이 5개 이상 설치된 경우에는 5개)에 130 l/min을 곱한 양 이상이 되도록 할 것</li>
</ol>
</td>
<td style="vertical-align: top; padding: 10px;">
<ol style="list-style-type: none; padding-left: 0;">
<li>5. 펌프는 전용으로 할 것. 다만, 다른 소화설비와 겸용하는 경우 각 각의 소화설비의 성능이 지장이 없을 때에는 그러하지 아니하다.</li>
<li>6. 펌프의 토출측에는 압력계를 체크밸브 이전에 펌프토출측 플랜지에서 가까운 곳에 설치하고, 흡입측에는 연성계 또는 진공계를 설치할 것. 다만, 수원의 수위가 펌프의 위치보다 높거나 수직화진축 펌프의 경우에는 연성계 또는 진공계를 설치하지 아니할 수 있다.</li>
<li>7. 가압송수장치에는 정적부하운전시 펌프의 성능을 시험하기 위한 베관을 설치할 것. 다만, 종합펌프의 경우에는 그러하지 아니하다.</li>
<li>8. 가압송수장치에는 체질운전시 수온의 상승을 방지하기 위한 순환 베관을 설치할 것. 다만, 종합펌프의 경우에는 그러하지 아니하다.</li>
<li>9. 기동장치로는 기동용수압계장치 또는 이와 동등 이상의 성능이 있는 것을 설치할 것. 다만, 아파트·업무시설·학교·전시시설·공장·창고시설 또는 종교시설등(제4조제2항의 규정에 따라 옥상수조를 설치한 대상은 제외한다)으로서 동결의 우려가 있는 장소에 있어서는 기동스위치에 보호관을 부착하여 옥내소화전합내에 설치할 수 있다.</li>
<li>10. 기동용수압계장치(압력계)를 사용할 경우 그 용적은 100 l 이상의 것으로 할 것</li>
</ol>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="484 882 509 896" data-label="Page-Footer">12</div>
<div data-bbox="166 103 245 118" data-label="Page-Header">제15710호</div>
<div data-bbox="434 103 456 118" data-label="Page-Header">관</div>
<div data-bbox="540 103 563 118" data-label="Page-Header">보</div>
<div data-bbox="679 103 830 118" data-label="Page-Header">2004. 6. 4. (금요일)</div>
<div data-bbox="134 507 240 869" data-label="List-Group">
<p>11. 수원의 수위가 펌프로보다 낮은 위치에 있는 가압송수장처에는 다음 기준에 따른 물음림장치를 설치할 것</p>
<p>가. 물음림장처에는 전용의 탭크를 설치할 것</p>
</div>
<div data-bbox="258 507 324 869" data-label="List-Group">
<p>나. 탭크의 유효수량은 100ℓ 이상으로 하되, 구경 15mm 이상의 급수배관에 따라 당해 탭크에 물이 계속 보급되도록 할 것</p>
</div>
<div data-bbox="341 507 531 869" data-label="List-Group">
<p>12. 기동용수압계배장치를 기동장치로 사용할 경우에는 다음의 각목의 기준에 따른 중앙펌프를 설치할 것. 다만, 옥내소화진이 각층에 1개씩 설치된 경우로서 소화용 급수펌프로도 상시 충압이 가능하고 다음 각목의 성능을 갖춘 경우에는 중앙펌프를 별도로 설치하지 아니할 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="548 507 654 869" data-label="List-Group">
<p>가. 펌프의 토출압력은 그 설비의 최고위 호스접결구의 자연압보다 적어도 2kg/cm<sup>2</sup>이 더 크도록 하거나 가압송수장처의 정격토출압력과 같게 할 것</p>
</div>
<div data-bbox="671 507 778 869" data-label="List-Group">
<p>나. 펌프의 정격토출량은 정상적인 누설량보다 적어서는 아니되며, 옥내소화진설비가 자동적으로 작동할 수 있도록 충분한 토출량을 유지할 것</p>
</div>
<div data-bbox="795 507 863 869" data-label="List-Group">
<p>13. 내연기관을 사용하는 경우에는 다음의 기준에 적합한 것으로 할 것.</p>
</div>
<div data-bbox="131 127 240 479" data-label="List-Group">
<p>가. 내연기관의 기동은 제9호의 기동장치를 설치하거나 또는 소화전함의 위치에서 원격조작이 가능하고 기동을 명시하는 적색등을 설치할 것</p>
</div>
<div data-bbox="258 127 324 479" data-label="List-Group">
<p>나. 제어반에 따라 내연기관의 자동기동 및 수동기동이 가능하고, 상시 충전되어 있는 축전지설비를 갖출 것</p>
</div>
<div data-bbox="341 127 448 488" data-label="List-Group">
<p>14. 가압송수장처에는 “옥내소화전림프”라고 표시한 표지를 할 것. 이 경우 그 가압송수장처를 다른 설비와 겸용하는 때에는 그 겸용되는 설비의 이름을 표시한 표지를 함께 하여야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="465 127 531 488" data-label="List-Group">
<p>②고가수조의 자연낙차를 이용한 가압송수장처는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="548 127 654 488" data-label="List-Group">
<p>1. 고가수조의 자연낙차수두(수조의 하단으로부터 최고층에 설치된 소화전 호스 접결구까지의 수직거리를 말한다)는 다음의 식에 따라 산출한 수치 이상이 되도록 할 것</p>
</div>
<div data-bbox="671 186 697 488" data-label="Equation-Block">
<math display="block">H = h_1 + h_2 + 17(\text{호스릴옥내소화전설비의 경우에는 25})</math>
</div>
<div data-bbox="714 367 739 488" data-label="Text">
<p>H : 필요한 낙차(m)</p>
</div>
<div data-bbox="756 297 781 488" data-label="Text">
<p><math>h_1</math> : 소방용호스 마찰손실 수두(m)</p>
</div>
<div data-bbox="798 319 823 488" data-label="Text">
<p><math>h_2</math> : 배관의 마찰손실 수두(m)</p>
</div>
<div data-bbox="839 127 865 488" data-label="List-Group">
<p>2. 고가수조에는 수위계·배수관·급수관·오버플로우관 및 맨홀을 설치</p>
</div>
<div data-bbox="485 881 510 896" data-label="Page-Footer">13</div>
<div data-bbox="166 103 245 117" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="435 103 456 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="540 103 562 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="680 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="121 121 878 880" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td data-bbox="121 500 345 880">
<p>구경은 40mm(호스립유내소화전설비의 경우에는 25mm) 이상으로 하여야 하며, 주배관중 수직배관의 구경은 50mm(호스립유내소화전설비의 경우에는 32mm) 이상으로 하여야 한다.</p>
<p>⑥연결송수관설비의 배관과 접용할 경우의 주배관은 구경 100mm 이상, 방수구로 연결되는 배관의 구경은 65mm 이상의 것으로 하여야 한다.</p>
</td>
<td data-bbox="121 121 345 500">
<p>⑨동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치하여야 한다.</p>
<p>⑩급수배관에 설치되어 급수를 차단할 수 있는 게페벨브(옥내소화전 방수구를 제외한다)는 게페표시형으로 하여야 한다. 이 경우 펌프의 흡입측배관에는 버터플라이벨브외의 게페표시형벨브를 설치하여야 한다.</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td data-bbox="345 500 878 880">
<p>⑦펌프의 성능은 체질온전시 정격토출압력의 140%를 초과하지 아니하고, 정격토출량의 150%로 운전시 정격토출압력의 65% 이상이 되어야 하며, 펌프의 성능시험배관은 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.</p>
<p>1. 성능시험배관은 펌프의 토출측에 설치된 게페벨브 이전에서 분기하여 설치하고, 유량측정장치를 기준으로 진단 직관부에 게페벨브를 후단 직관부에는 유량조절벨브를 설치할 것</p>
<p>2. 유량측정장치는 성능시험배관의 직관부에 설치하되, 펌프의 정격토출량의 175%까지 측정할 수 있는 성능이 있을 것</p>
<p>⑧가압송수장치의 체질온전시 수온의 상승을 방지하기 위하여 체크밸브와 펌프사이에서 분기한 구경 20mm 이상의 배관에 체질압력 미만에서 개방되는 릴리프벨브를 설치하여야 한다.</p>
</td>
<td data-bbox="345 121 878 500">
<p>⑪기계실·공동구 또는 터트에 설치되는 배관은 다른 설비의 배관과 쉽게 구분이 될 수 있는 위치에 설치하거나, 그 배관표면 또는 배관보온체표면의 색상은 직색으로 소방용설비의 배관임을 표시하여야 한다.</p>
<p>⑫옥내소화전설비에는 소방차로부터 그 설비에 송수할 수 있는 송수구를 다음 각호의 기준에 의하여 설치하여야 한다.</p>
<p>1. 소방차가 쉽게 접근할 수 있고 노출된 장소에 설치할 것</p>
<p>2. 송수구로부터 주배관에 이르는 연결배관에는 게페벨브를 설치하지 아니할 것. 다만, 스프링클러설비·물분무소화설비·포소화설비 또는 연결송수관 설비의 배관과 접용하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>
<p>3. 지면으로부터 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치할 것</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="485 885 515 900" data-label="Page-Footer"><p>15</p></div>