제19916호                                관                    보                   2021. 1. 11.(월요일)
12. 에너지사용계획
 가. 열수요 예측
  1) 사업지구 열수요 예측

               난방면적                  연간열부하(Gcal/년)                           최대열부하(Gcal/h)
   구 분
                (㎡)         난방부하          급탕부하              열부하     난방부하             급탕부하         열부하
   합 계         160,108        6,461         1,621           8,082    10.07             1.01        11.08
 산업시설용지        160,108        6,461         1,621           8,082    10.07             1.01        11.08
  산업시설용지       112,000        4,204         1,055           5,259     6.55             0.66        7.21
    복합용지       48,108         2,257         566             2,823    3.52              0.35        3.87
                         동시사용률 고려시 최대열부하 = 10.97Gcal/h



  2) 사업지구 취사용 열수요 예측

                                                 취사원단위                열수요량
     구 분                 연면적(㎡)                                                                  비고
                                                (Mcal/㎡.년)            (Gcal/년)
     합계                   160,108                    -                  455
   산업시설용지                 160,108                       -               455
    산업시설용지                112,000                   2.84                318
     복합용지                  48,108                   2.84                137



 나. 전력수요 예측
  1) 사업지구 전력수요 예측

                    연면적                 단위부하     전력부하               수용율              수요부하
     구 분                                                                                           비고
                     (㎡)                (VA/㎥)    (kVA)              (%)              (kVA)
     합 계               -                   -      22,317              -               11,493
  산업시설용지            160,108                -      22,295              -                9,524
    산업시설용지          112,000               140     15,680             50%               7,840
   복합용지(산업)         24,054                140      3,368             50%               1,684
   복합용지(지원)         24,054                135      3,247             60%               1,947
  공공시설용지            20,957                1.50       20               -                  20
    도로, 주차장         15,427                1.25       19             100%                 19
      공원             5,530                0.25       1              100%                 1
   교통신호등             22개               100VA/개       2              100%                 2
   변압기 용량                           11,493kVA ÷ 1.3(부등율)                               8,841
  최대부하(KW)                           8,842kVA  × 0.9(역율)                               7,957

주) 도로·주차장, 공원은 부지면적 기준
 다. 에너지수요예측 종합

                                         열수요(Gcal/년)                                          최대전력부하
    구 분
                 난방/급탕                  냉방        취사용                         계                 (KW)
강원대 캠퍼스 혁신파크
                   6,461                1,621                455             8,537             7,957kW
 도시첨단산업단지



 라. 에너지 공급계획
   ○ 전력공급 : 사업지구 필요전력은 한국전력공사의 인근변전소에서 공급

                                                  102