yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
[별표1] 소방호스용나사식연결금속구의구조. 모양및치수중표를다음과같이한다.
제15887호
관
보
2005. 1. 4. (화요일)
97
⊙소방방재청고시제2004-46호
피난사다리의형식승인및검정기술기준
개정
소방용기계·기구의형식승인등에관한규칙의개
정됨에따라피난사다리의형식승인및검정기술기
준을다음과같이개정고시합니다.
2005년1 월4 일
소방방재청장
피난사다리의형식승인및검정기술기준
중개정고시
피난사다리의형식승인및검정기술기준중다음과
같이개정한다.
제1조를다음과같이한다.
제1 조(목
적) 이기준은소방시설설치유지및안
전관리에관한법률제36조제5항및동법시행령
제37조의규정에의한피난사다리의형식승인및
제품검사의기술기준에대하여규정함을목적으
로한다.
제3 조제3호중“30센티미터이상50센티미터이하”
를“30㎝이상50㎝이하로하고, 동조제4호“14밀
리미터이상35밀리미터이하”를“14㎜이상35㎜이
하”로하며, 동조제5호“25센티미터이상35센티
미터이하”를“25㎝이상35㎝이하”로한다.
제4 조제2호가목중“5센티미터”를“5㎝”로하고,
나목중“15센티미터이상25센티미터이하”를“15
㎝이상25㎝이하”로, “10센티미터”를“10㎝”로
한다.
제5 조제1호중“60센티미터”를“60㎝”로한다.
제6 조제1호중“10센티미터”를각각“10㎝”로한
다.
제7 조의표중“KS D 6001”을“KS D 6024”로한
다.
제8 조제1호중“2미터”를각각“2m”로, “50킬로
그램”을“500N(50㎏)”로, “75킬로그램”을
“750N(75㎏)”로, “100킬로그램”을“1000N(100
㎏)”로, “7센티미터는7㎝”로하며, 동조제3호
“22킬로그램”을“220N(22㎏)”로하고, 동조제4
호“2미터위치에각각65킬로그램”을“2m 위치
에각각650N(65㎏)”로하고, 동조제6호“150킬
로그램”을“1500N(150㎏)”로하고, 동조제7호
“15킬로그램”을“150N(15㎏)”로하며, 동조제8
호“2.3킬로그램·미터의토르크”를“23N·
m(2.3㎏·m)의토오크”로한다.
제9 조중“35킬로그램”을“350N(35㎏)”로, “20킬
로그램”을“200N(20㎏)”로한다
제10조의제목중“(충격시험)”을“(작동시험)”으
로하고, 동조중“충격시험”을“시험”으로한다.
제12조중“행정자치부장관”을“소방방재청장”으
로한다
부
칙
제1 조(시행일) 이기준은고시한날부터시행한
다.
⊙소방방재청고시제2004-47호
관창의형식승인및검정기술기준개정
소방용기계·기구의형식승인등에관한규칙의개
정됨에따라관창의형식승인및검정기술기준을다
음과같이개정고시합니다.
2005년1 월4 일
소방방재청장
관창의형식승인및검정기술기준중개정
고시
관창의형식승인및검정기술기준중다음과같이개
정한다.
제1조를다음과같이한다.
제1 조(목
적) 이기준은소방시설설치유지및안
전관리에관한법률제36조제5항및동법시행령
제37조의규정에의한관창의형식승인및제품검
사의기술기준에대하여규정함을목적으로한
다.
제4 조제3항의표중“3킬로그램/제곱센티미터에
서의방수량(리터/분)”를“0.3㎫(3㎏/㎠)에서의
방수량(ℓ/min)”으로, 호칭25의방수량을“174
~183”을“65~79”로한다.
제5 조제2항제2호표중
”를
로하고, 동조제3항“10킬로그램/제곱센티미터”를
각각“1㎫(10㎏/㎠)”로한다.
제8 조제1호중“20킬로그램/제곱센티미터”를“2
㎫(20㎏/㎠)”로하고, 동조제2호“15킬로그램/제
곱센티미터”를“1.5㎫(15㎏/㎠)”로, “밀리미터”를
“mm”로한다.
제9 조제1항제1호중“KS D 6002(청동주물)의6종
이상”을“KS D 6024(동및동합금주물)의청동주
물”로, “KS D 6001(황동주물) 1종”을“KS D
6024(동및동합금주물)의황동주물1종”로하고,
동조동항제3호“KS D 5101”를“KS D 5101(구리
및구리합금봉)”로하며, 동조제2항제1호의“KS
D 6002(청동주물)의6종이상”을“KS D 6024(동
및동합금주물)의청동주물”로하고, 동조동항제2
호의“KS D 5506(인청동및양백판및조)”을“KS
D 5506(인청동및양백판및띠)”로하며, 동조동
항제3호의“KS D 6002(청동주물)의6종”을“KS
D 6024(동및동합금주물)의청동주물”로한다.
제10조중“제2호”를“제1호”로, “제3호”를“제2
호”로, “제4호”를“제3호”로, “제5호”를“제4호”
로, “제6호”를“제5호”로, “제9호”를“제6호”로
한다.
제10조제1호·제7호및제8호를각각삭제한다. 
제11조중“행정자치부장관”을“소방방재청장”으
로한다.
부
칙
제1 조(시행일) 이기준은고시한날부터시행한
다.
〔별표1〕표호칭25의d란중“12.5”를“8.0”으로
한다.
⊙소방방재청고시제2004-48호
소방펌프의형식승인및검정기술기준
개정
소방용기계·기구의형식승인등에관한규칙의개
정됨에따라소방펌프의형식승인및검정기술기준
을다음과같이개정고시합니다.
2005년1 월4 일
소방방재청장
소방펌프의형식승인및검정기술기준
중개정고시
제15887호
관
보
2005. 1. 4. (화요일)
98
“
“
”
제15887호            관             보            2005. 1. 4. (화요일)

  의 품질유지와 신뢰성 등을 확보할 수 있는지            질평가는 별표2의 제품평가기준과 별표3의 품질
  여부를 확인하는 것을 말한다.                    관리체계평가기준에 따라 실시한다.
제 3 조 (인증의 신청 등) ①규칙 제37조의 규정에        ②공사는 제품의 우수성을 평가하기 위하여 필
 의하여 우수품질인증신청서에 첨부하는 서류와              요한 시험을 실시할 수 있다.
 견품의 수량은 다음 각호와 같다.                   ③우수품질인증 신청인이 이미 동종의 제품에
 1. 제품에 관한 설명서:별지 제1호서식의 제품           대하여 우수품질인증을 얻은 경우에는 제1항의
  설명서                                 규정에 불구하고 품질평가시 품질관리체계평가
 2. 품질관리 매뉴얼:표준·공정·제품 및 설비            를 생략할 수 있다.
  의 관리등의 품질관리체계를 요약 설명한 자             ④제1항의 규정에 의한 품질관리체계평가는 신
  료(KS 또는 ISO 등의 인증을 받은 경우에는          청제품의 제조공장을 방문하여 실시한다.
  인증서를 포함한다)                      제 6 조 (우수품질인증) ①공사는 제4조의 규정에
 3. 기타 우수성을 평가할 수 있는 자료:산업재           의한 품질평가를 실시한 결과, 평가위원의 과반
  산권(특허 등) 및 국내·외 공인기관의 인증실           수이상이 참석하여 참석위원의 3분의 2이상의
  적자료 등 평가참고자료                        위원이 제5조제1항의 품질평가기준에 적합하다
 4. 견품:별표 1의 견품수량                     고 평가한 경우에는 규칙 제39조 의 규정에 의한
 ②공사는 제1항의 규정에 의하여 신청인이 제출            우수품질인증서(이하“인증서”라 한다)에 인증
 한 신청서 및 첨부서류가 미비한 사항이 있는 경           유효기간을 명기하여 교부한다.
 우에는 20일이내의 기간을 정하여 신청인에게             ②제1항의 규정에 의한 우수품질인증서를 교부
 보완을 요구할 수 있다.                        받은 자는 다음 각호의 1에 경우에는 우수품질
 ③공사는 제1항의 규정에 의하여 신청서등이 다            인증서를 재교부 받을 수 있다.
 음 각호의 1에 해당하는 경우에는 반려사유를             1. 상호 또는 대표자가 변경된 경우
 명시하여 우수품질인증신청서를 반려할 수 있              2. 사업장 주소가 변경된 경우
 다.                                   3. 제조업체의 양도·양수, 상속 및 합병이 있는
 1. 신청제품의 생산 또는 판매가 다른 법령에 의           경우
  하여 허가등을 받아야 하나 이를 받지 아니한            4. 인증서의 분실 또는 훼손된 경우
  경우                                  ③제2항의 규정에 의하여 우수품질인증서를 재
 2. 제2항의 규정에 의한 미비사항의 보완을 2회          교부 받고자 하는 자는 공사에 증빙서류 및 우수
  요구하였으나 이를 보완하지 아니한 경우               품질인증서를 첨부하여 서면으로 요청하여야 한
 3. 신청제품이 최근 3개월 이내에 부적합판정을           다. 다만, 우수품질인증서를 분실한 경우에는 우
  받은 경우                               수품질인증서를 첨부하지 아니할 수 있다.
 ④제출된 견품은 품질평가를 마친 후에 반환 한            ④공사는 제2항의 규정에 의하여 인증서의 기록
 다.                                   내용의 변경을 요청받는 경우에는 관련 증빙서
제 4 조 (인증평가의 구분) ①제3조의 규정에 의한         류의 적합여부를 확인하여 변경한 인증서를 교
 우수품질인증의 평가는“제품평가와 품질관리체              부한다. 이 경우 제2항 제2호 및 제3호의 규정에
 계평가”(이하“품질평가”라 한다)로 구분하여             해당되는 경우에는 품질관리체계평가를 할 수
 실시한다.                                있다.
제 5 조 (인증평가 방법) ①제4조의 규정에 의한 품    제 7 조 (사후관리평가) ①공사는 다음 각호의 1에

                                 94
제15887호               관             보              2005. 1. 4. (화요일)

 해당되는 경우에는 제5조의 규정에 따라 사후관            쇄하는 방법으로 표시하여야 한다.
 리평가를 하여야 하며, 시중에 유통되고 있는 제           ②누구든지 우수품질인증을 받지 아니한 제품에
 품을 수거하여 품질평가 하는 것을 원칙으로 한            대하여는 우수품질마크를 사용할 수 없으며, 이
 다. 다만, 유통되고 있는 제품의 수거가 어려운           와 유사한 모양으로 표시하여서는 아니된다.
 경우에는 당해 제품의 제조공장에서 견품을 수             ③우수품질마크는 인증서의 인증유효기간동안
 거할 수 있다.                             사용할 수 있다.
 1. 소비자단체 또는 공공기관 등으로 부터 제품       제10조 (우수품질인증제품의 지원) ①소방방재청
  에 대한 불만등이 제기되고 시중 유통제품의             장은 제5조의 규정에 의한 인증서를 받은 제품
  성능이 현저히 저하된 것으로 판단되는 경우             의 실용화와 우수품질인증제도의 활성화등을 위
 2. 법 제36조제3항의 규정에 의한 제품검사과정          한 지원을 할 수 있다.
  에서 우수품질인증내용과 상이한 것으로 의심             ②공사는 제5조의 규정에 의한 인증서를 받은
  되어 제품의 품질을 확인할 필요가 있는 경우            제품에 대하여 다음 각호의 지원을 할 수 있다.
 3. 공사가 업체의 양도양수 또는 공장이전 등으           1. 소방용기계·기구의 제품검사수수료의 10%
  로 품질평가를 할 필요가 있다고 인정하는 경             할인
  우                                   2. 규칙 제22조제4항제3호 및 제4호의 요건을
 ②제1항의 규정에 의한 사후관리평가를 위하여              갖춘 것으로 인정
 견품의 제공, 필요자료의 제출 및 평가관계자의            3. 제품검사의 합격표시 선교부
 공장출입 등에 대한 협조를 하지 아니하는 경우            4. 소방관련 간행물 또는 공사 인터넷 홈페이지
 에는 사후관리평가를 하지 아니하고 우수품질인              등을 통한 홍보
 증을 취소할 수 있다.                         5. 각종 기술정보의 제공 등
제 8 조 (인증유효기간연장 및 재평가) ①규칙 제40        ③제1항 및 제2항의 규정에 의한 지원은 규칙 제
 조의 규정에 의하여 인증서에 명기한 인증유효             41조의 규정에 의하여 우수품질인증이 취소되었
 기간을 연장하고자 자는 인증유효기간만료 30일            거나 인증유효기간이 만료되었을 때는 그 시점
 이전에 별지 제2호서식의 우수품질인증연장신              부터 폐지한다.
 청서에 견품을 첨부하여 규칙 별표22 규정에 의       제11조 (수수료) ①제8조제1항의 규정에 의한 우
 한 수수료를 납부한 증명서를 공사에 제출하여             수품질연장평가 신청을 하는 자는 규칙 제53조
 야 한다.                                제1항제4호의 규정에 의한 우수품질인증수수료
 ②우수품질인증연장신청서에 첨부한 서류와 견              를 납부하여야 한다.
 품의 보완요청은 제3조제2항의 규정을 준용하고            ②규칙 제53조제5항의 규정에 의하여 제3조제3
 신청의 반려는 제3조제3항 및 제4항의 규정을            항제1호 내지 제2호의 규정에 의한 우수품질인
 준용한다.                                증 신청을 반려하는 경우에는 납부비용의 전액
 ③제1항의 규정에 의한 우수품질인증평가는 제4            을 반려한다. 다만, 우수품질인증평가를 착수한
 조 및 제6조의 규정을 준용하여 처리한다.              경우에는 그러하지 아니한다.
제 9 조 (우수품질인증표시의 사용) ①규칙 제42조     제12조 (평가위원수당 및 여비 등의 지급) 공사는
 의 규정에 의한 우수품질인증표시(이하“우수품             품질평가를 하는 평가위원에게 수당과 출장여비
 질마크”라 한다)는 우수품질인증을 받은 제품             등을 지급할 수 있다.
 또는 포장 등에 직접표시하거나 스티커 등에 인        제13조 (비밀유지) 우수품질인증업무를 수행하는

                                 95
소방펌프의형식승인및검정기술기준중다음과같
이개정한다.
제1조를다음과같이한다.
제1 조(목적) 이기준은소방시설설치유지및안전
관리에관한법률제36조제5항및동법시행령제
37조의규정에의한소방펌프의형식승인및제품
검사의기술기준에대하여규정함을목적으로한
다.
제2 조제4호중“미터”를“m”로한다.
제3 조제8호를삭제한다.
제15887호
관
보
2005. 1. 4. (화요일)
99
제4 조의표를다음과같이한다.
제5 조중“매분3.0세제곱미터”를“3.0㎥/min”로,
“밀리미터”를각각“㎜”로한다.
제8 조제1호중“15킬로그램/제곱센티미터”를
“1.5㎫(15㎏/㎠)”로하고, 동조제6호가목(1) “3킬
로그램/제곱센티미터”를“0.3㎫(3㎏/㎠)”로하고,
동조제6호가목(3) “급유의개시”를“진공오일또
는물의공급의개시”로하고, 동조제6호가목(4)
“3미터”를“3m”로, “0.5리터”를“0.5ℓ“로하고,
동조제6호가목(6) “5미터”를“5m”로. “84퍼센
트”를“84%”로, “수은주10밀리미터”를“100㎩
(10㎜Hg)”로하고, 동조제6호가목(8) “편심회전
식”를“편심회전식·피스톤식또는워터링식”으로
하며, 동조제11호다목“섭씨100도”를“100℃“로
한다.
제9 조중“5킬로그램/제곱센티미터”를“0.5㎫(5㎏
/㎠)”로한다.
제10조제1호중“섭씨영하20도”를“-20℃“로
하고, 동조제10호나목“섭씨300도”를“300℃
“로, “섭씨200도”를“200℃“로하며, 동조제11호
“퍼센트”를“%”로한다.
제12조를삭제한다. 
제13조중“행정자치부장관”을“소방방재청장”으
로한다.
부
칙
제1 조(시행일) 이기준은고시한날부터시행한
다.
⊙소방방재청고시제2004-49호
소방펌프자동차의형식승인및검정기술
기준개정
소방용기계·기구의형식승인등에관한규칙의개
정됨에따라소방펌프자동차의형식승인및검정기
술기준을다음과같이개정고시합니다.
2005년1 월4 일
소방방재청장
소방펌프자동차의형식승인및검정기술
기준중개정고시
청한것으로서불합격된신축배관에대하여는
동기간에불구하고불합격통지를받은날로부터
1월이내에한하여재차검사를신청할수있다.
〔별표1〕결점표의치명결점란중“제7호”를“제
10”로, “제8호”를“제11”로,  “제9호”를“제12”로
한다.
〔별표1〕결점표의치명결점란중제10호를삭제
한다.
〔별표1〕결점표의치명결점란중“제7호내지제
9”와“제13조내지제15호”를다음과같이신설한
다.
7. 최고사용압력의1.5배에서길이변화가8.4㎜
/m 이하인것
8. 최고사용압력의2배에서누설되는것
9. 최고사용압력의5배에서파손되는것
13. 압괴시험에서직경변화율이5%를초과하는
것.
14. 방출계수및등가길이가신청치의5%를초
과하는것.
15. 영구변형이8.1㎜/m이상인것
〔별표1〕결점표의중결점란중“제7호”를“제6
호”로한다.
〔별표1〕결점표의중결점란중제6호를삭제한다.
〔별표1〕결점표의경결점란중“제3호”를“제2
호”로한다.
〔별표1〕결점표의경결점란중제2호를삭제한다.
⊙문화재청고시제2004-67호
문화재보호법제6조규정에의거하여지정된경
기도시흥시소재사적제441호“시흥오이도유적”
의지적사항을정정및정리하고고시한사항(문화
재청고시제2004-57호, 2004.11.27.) 중착오기
재된내용을다시수정하고다음과같이고시합니
다. 
2005년1 월4 일
문화재청장
1. 국가지정문화재(사적) 면적수정
가. 대상문화재：사적제441호시흥오이도유적
나. 소재지：경기도시흥시정왕동914번지등
다. 수정내용
○고시내용(2004.11.27.)
-정정및정리결과고시：329필지433,209.7㎡
-지번별목록고시
○고시내용수정
-정정및정리결과수정：329필지433,843.7㎡
-지번별목록중면적수정(1필지)
·소재지：시흥시정왕동1081
·면
적
▷당
초：1,599㎡
▷변
경：1,655㎡
·비
고：증94㎡
라. 수정사유：필지별면적및합계면적산정시
착오기재된사항의수정
2. 수정일：관보고시일
⊙방송위원회고시제2005-1호
방송법제8조제7항및동법시행령제4조제4항
제1호의규정에의하여지상파이동멀티미디어방
송사업방송권역을다음과같이고시합니다.
2005년1 월4 일
방송위원회
지상파이동멀티미디어방송사업방송권역
고시
부
칙
①(시행일) 이고시는고시한날부터시행한다
②(다른행정구역에대한방송권역고시) 이고시
에서정하지아니한행정구역에대한방송권역
은지상파이동멀티미디어방송사업을위한정보
통신부장관의주파수조정이완료된이후에고
시한다.
제15887호
관
보
2005. 1. 4. (화요일)
104
방송권역
해당행정구역
수도권
서울특별시·인천광역시·경기도
제15887호              관          보           2005. 1. 4. (화요일)

정됨에 따라 스프링클러설비의신축배관의성능시         후단에“브레이드 외륜의 압착상태가 내륜과 균형
험기술기준을 다음과 같이 개정 고시합니다.         을 이루어야 한다. 이 경우 용접식인 브레이드는
   2005년 1 월 4 일                용착상태가 양호하여야 한다.”로 하고“제5호”를
               소방방재청장           “제4호”로,“제6호”
                                           를“제5호”
                                                로 한다
   스프링클러설비의신축배관의성능시험            제4 조제7호를 삭제한다.
   기술기준중개정고시                    제 5 조를 제4조로 하며, 본문중“죠인트”
                                                       를“신축
스프링클러설비의신축배관의성능시험기술기준중          배관”으로 하고, 동조제1호중“플렉시블튜브의 길
다음과 같이 개정한다.                    이는 호칭값의 ±10%이내, 직경은 호칭값의 ±
제1조를 다음과 같이 한다.                 1%”를“신축배관의 길이는 신청값의 ±5%이내,
제1 조 (목 적) 이 기준은 소방시설설치유지및안전    내경은 신청값의 -0%, +2%”로 한다.
 관리에관한법률제39조 및 소방용기계·기구등        제 6 조를 제5조로 하며, 본문중“죠인트”
                                                       를“신축
 의형식승인등에관한규칙 제28조의 규정에 의한       배관”으로 한다.
 스프링클러설비의신축배관의성능시험기술기준          제 7 조를 제6조로 하며, 본문중“죠인트는”
                                                        을“신
 을 규정함을 목적으로 한다.                축배관은”으로,“내식성 재료”를“이음쇠 용접부
제 2 조의 제목중“(용어의 정의)”를“(정의)”로,   가 없는 내식성 재료”로 한다.
“죠인트”를“신축배관”으로 한다.              제 8 조를 제7조로 하며, 본문중“죠인트”
                                                       를“신축
제3 조의 제목중“(구조)”를“(구조 등)”
                       으로 하고,   배관”으로,“14㎏/㎠”
                                            을“1.4㎫(14㎏/㎠)로 한다.
본문중“죠인트의 구조는 다음 각호에 적합하여야       제9 조를 제8조로 하며, 동조제1항중“죠인트는”
                                                          을
한다.”를“①신축배관의 구조 및 외관은 다음 각호 “신축배관은”으로,“15분간”을“5분간”으로,“변
에 적합하여야 한다.”로 하고, 동조제1호중“죠인     형, 파손, 누수 등”
                                           을“파손, 누수 등”으로 하고, 동
트는”을“신축배관은”으로, “구성되어 소요응력       조제3항중“죠인트의”를“신축배관은”으로 한다.
및 변형에 견디는 구조이어야 한다.”를“구성되어      제9 조제2항을 삭제한다.
야 한다.”로 하며, 동조제2호중“죠인트”을“신축     제9조를 다음과 같이 신설한다.
배관은”으로 하고, 동조제3호중“너트는”을“배관      제 9 조 (영구변형) 신축배관을 길이방향으로 자유
용너트는”으로 하며, 동조제4호중“결합부의 구조        롭게 설치하여 길이(L0)를 측정하고, 최고사용압
가 너트 및 용접식으로 되어 있는 것은 사용상 지       력의 1.5배 수압을 1분간 가하고 압력을 제거한
장이 없어야 한다.”를“결합부의 구조는 나사식 또       5분후의 길이( L 1) 신장은 8.4㎜/m이하이어야
는 용접식이어야 한다.”로 하고, 동조제5호중“플       하고 최대 31㎜를 초과하지 아니하여야 한다.
랙시블길이는 죠인트 및 슬립너트를 제외한 길이”                  L1-L0(mm)
를“신축배관의 길이는 배관용너트, 스프링클러헤                     L0(m)

드 부착부를 포함한 길이”로 한다.             제10조중“죠인트는”을“신축배관은”으로“5㎜”

제 4 조중“제4조(외관) 죠인트의”를“②신축배관     를“전진폭 5㎜”로 한다.

의”로 하고, 동조제1호중“죠인트의”를“신축배관      제11조를 삭제하고 다음과 같이 개정한다.

의”로 하며, 동조제3호중“한다.”
                  를“하며,”로 동     제11조 (굽힘시험) ①플렉시블튜브에 0.02㎫(0.2
조제4호“4. 플렉시블튜브의 보강을 위하여 브레        ㎏/㎠)의 수압을 가한 상태로 굴곡부분이 호칭
이드를 사용하는 경우에 브레이드 외균의 압착상         지름의 3배가 반지름이 되게 하여 해당하는 반
태가 내륜과 균형을 이루어야 한다.”를 제3호의        지름이 되게 하여, 다음 그림과 같이 O→A→O→

                            101
제15887호               관          보             2005. 1. 4. (화요일)

 B→O의 순서로 굽힘시험을 15회 반복한 경우 누       위이내이어야 한다. 다만, 시험에 사용되는 신축
 수 등 이상이 없어야 한다. 이 경우 O→A→O(O      배관의 형상은 최대굴곡형상의 것으로 한다.
 →B→O)의 굽힘을 1회로 계산하며, 굽힘간격은        ①방출계수는 다음 표에 명시된 오리피스 직경
 10 내지 12초로 한다.                    을 가지는 스프링클러헤드를 신축배관에 설치하
                                   고 방수압력을 0.1㎫(1㎏/㎠)에서 1.4㎫(14㎏/
                                   ㎠)까지 0.1㎫(1㎏/㎠) 간격으로 증가 및 감소시
                                   키면서 측정한 방수량을 다음 식에 적용하는 경
                                   우 다음 표에 적합하여야 한다.
                                                      Q
                                                 K=
                                                      √ρ
                                   K:방출계수
                                   Q:유량(ℓ/min)
                                   ρ:압력(㎏/㎠)
 ②신축배관의 한쪽끝을 설치상태와 같이 고정하
                                   스프링클러헤드의 최대
 고 0.1㎫(1㎏/㎠)의 수압을 가한 상태에서 신청       오리피스 직경(㎜)        신축배관의 최소 K값
 값의 최소곡률반경(최대굽힘각도)으로 다음 그                 13.5             121
 림과 같이 O→A→O→B→O의 순서로 굽힘시험                15.9             171
 을 5회 반복하는 경우 누수등의 이상이 없어야                19.1             214
 한다.                               ②등가길이는 다음 그림과 같은 압력손실장치에
                                   신축배관을 연결하고 방수압력을 0.1㎫(1㎏/㎠)
                                   에서 1.4㎫(14㎏/㎠)까지 0.1㎫(1.0㎏/㎠) 간격
                                   으로 증가 및 감소시키면서 측정한 각각의 차압
                                   을 평균한 값과 동일직경의 강관을 설치하여 측
                                   정한 각각의 차압을 평균한 값의 차이값으로 적
                                   용한다.

제12조중“죠인트는”
          을“신축배관은”으로“3.5㎏
/㎠로부터 35㎏/㎠”을“0.35㎫(3.5㎏/㎠)로부터
3.5㎫(35㎏/㎠)”
           로 변경한다.
제14조를 다음과 같이 신설한다.
제14조 (압괴시험) 배관용니플, 슬립너트 등을 제     제15조를 제16조로 하며,“죠인트는”을“신축배

 거하고 30초동안 플렉시블튜브 끝단부 50㎜의       관은”
                                   으로“한다.”
                                         를“하며, 표시의 부착상태가 양

 길이에 균일하게 100㎏의 하중을 가하는 경우,      호하여야 한다.”
                                         로 하고, 동조제1호중“성능인정번

 플렉시블튜브 끝단의 직경 변화율이 5%이하이        호”
                                  를“제품승인번호”
                                          로 하고, 동조제2호중“제조

 어야 한다.                          번호”
                                   를“제조번호(또는 로트번호)”
                                                  로 하고, 동조

제15조를 다음과 같이 신설한다.               제4호중“호칭”를“호칭, 사용가능한 스프링클러

제15조 (마찰손실시험) 다음 각호에 의한 신축배      헤드의 호칭”
                                       로 하며, 동조“제5호”
                                                   를“제6호”
                                                        로,

 관의 방출계수(K)와 등가길이는 신청값의 5%범      제6호”
                                    를“제7호”
                                         로“제7호”
                                              를“제8호”
                                                   로 한다.

                             102
제15887호              관              보       2005. 1. 4. (화요일)

제16조제5호를 다음과 같이 신설한다          제19조 비고 3)을 다음과 같이 신설한다.
 5. 방출계수(K) 및 등가길이(m)             3)내압시험은 특별시험시료를 제외하고 실시한
제16조를 제17조로 하며, 동조제2호              다.
                              제19조를 제20조로 하고,




제17조를 제18조로 한다.
제18조를 제19조로 하며
                              제20조를 제21조로 하고, 동조제2호중“1-Ⅱ를”
                                                         을
                             “1-Ⅰ을”
                                  로“1-S-1을”
                                          “1-S-2를”
                                                 로 하며, 동조제
                              3호중“중결점은 AQL 1.0, 경결점은 AQL 6.5로”
                                                             를
                             “중결점은 AQL 0.65, 경결점은 AQL 4.0으로”
                                                           로한
                              다.
                              제21조를 제22조로 한다.
                              제22조를 제23조로 한다.
                                       부   칙
                              제 1 조 (시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한
                                  다.
                              제2 조(성능인정에 관한 일반적 경과조치) 이 기존
                                  시행 당시 종전의 규정에 의하여 성능인정을 받
                                  은 신축배관으로 이 기준에 적합하지 아니한 것
                                  은 이 기준 시행일로부터 6월이내에 이 기준에
                                  의한 성능인정을 신청할 수 있으며, 이 기간이
                                  경과한 때는 종전의 규정에 의한 성능인정은 취
                                  소된 것으로 본다.
                              제3 조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준
                                  시행 당시 종전의 규정에 의하여 성능인정을 받
                                  은 신축배관에 대하여는 이 기준 시행일로부터
                                  6월이내에 종전의 규정에 의하여 제품검사를 신
                                  청할 수 있다. 다만, 그 기간내에 제품검사를 신

                            103
제15887호               관           보                2005. 1. 4. (화요일)

 청한 것으로서 불합격된 신축배관에 대하여는               가. 대상문화재:사적 제441호 시흥오이도유적
 동기간에 불구하고 불합격통지를 받은 날로부터              나. 소재지:경기도 시흥시 정왕동 914번지 등
 1월이내에 한하여 재차 검사를 신청할 수 있다.            다. 수정내용
〔별표 1〕결점표의 치명결점 란중“제7호”를“제              ○고시내용(2004.11.27.)
10”
  로,“제8호”를“제11”
              로, “제9호”를“제12”
                           로             -정정 및 정리결과고시:329필지 433,209.7㎡
한다.                                      -지번별 목록 고시
〔별표 1〕결점표의 치명결점 란중 제10호를 삭제
                                        ○고시내용 수정
한다.
                                         -정정 및 정리결과수정:329필지 433,843.7㎡
〔별표 1〕결점표의 치명결점 란중“제7호 내지 제
                                         -지번별 목록중 면적 수정(1필지)
9”와“제13조 내지 제15호”
                를 다음과 같이 신설한
                                            ·소재지:시흥시 정왕동 1081
다.
                                            ·면 적
 7. 최고사용압력의 1.5배에서 길이변화가 8.4㎜
                                              ▷당 초:1,599㎡
     /m 이하인 것
                                              ▷변 경:1,655㎡
 8. 최고사용압력의 2배에서 누설되는 것
                                            ·비 고:증 94㎡
 9. 최고사용압력의 5배에서 파손되는 것
                                       라. 수정사유:필지별 면적 및 합계면적 산정시
 13. 압괴시험에서 직경변화율이 5%를 초과하는
                                        착오기재된 사항의 수정
     것.
                                     2. 수정일:관보 고시일
 14. 방출계수 및 등가길이가 신청치의 5%를 초
     과하는 것.
 15. 영구변형이 8.1㎜/m이상인 것               ⊙방송위원회고시제2005-1호
〔별표 1〕결점표의 중결점 란중“제7호”를“제6             방송법 제8조제7항 및 동법시행령 제4조제4항

호”로 한다.                              제1호의 규정에 의하여 지상파이동멀티미디어방

〔별표 1〕결점표의 중결점 란중 제6호를 삭제한다.         송사업 방송권역을 다음과 같이 고시합니다.
〔별표 1〕결점표의 경결점 란중“제3호”를“제2               2005년 1 월 4 일
호”로 한다.                                              방송위원회
〔별표 1〕결점표의 경결점 란중 제2호를 삭제한다.             지상파이동멀티미디어방송사업방송권역
                                         고시
⊙문화재청고시제2004-67호                       방송권역          해당 행정구역
 문화재보호법 제6조 규정에 의거하여 지정된 경             수도권     서울특별시·인천광역시·경기도
기도 시흥시 소재 사적 제441호“시흥오이도유적”
                                         부     칙
의 지적사항을 정정 및 정리하고 고시한 사항(문화
                                     ①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다
재청고시 제2004-57호, 2004.11.27.) 중 착오기
                                     ②(다른 행정구역에 대한 방송권역 고시) 이 고시
재된 내용을 다시 수정하고 다음과 같이 고시합니
다.                                     에서 정하지 아니한 행정구역에 대한 방송권역

      2005년 1 월 4 일                    은 지상파이동멀티미디어방송사업을 위한 정보

                  문화재청장                통신부장관의 주파수 조정이 완료된 이후에 고
1. 국가지정문화재(사적) 면적 수정                   시한다.

                                 104
제15887호                         관          보                2005. 1. 4. (화요일)

⊙익산지방국토관리청고시제2004-298호                     건설공사에 편입되 토지에 대하여 공익사업을위한
     토지세목고시                                토지등의취득및보상에관한법률 제22조의 규정에
 도로법 제25조 및 제27의 규정에 의거 익산지방
                                           의하여 다음과 같이 토지세목 고시합니다.
국토관리청고시 제1999-167호(1999. 7.26.),
                                                 2005년 1 월 4 일
2003-140호(2003. 6.13.)로 도로구역결정(변경)
                                                             익산지방국토관리청장
고시한 순천시관내국도대체우회도로(중흥~왕지)

                                   토 지 세 목 조 서
○공사명:순천시관내국도대체우회도로(중흥~왕지)건설공사
소재지:순천 해룡 선월
         지    번         면     적(㎡)                    소           유            자
                                       용도지역
연번 분할전 분할후 지목 당              초 편     입 또는지구 주                           소 성            명

 1   763     763   답        257    257 농업진흥 신성리 산43-1                      김       영   채

                                                             (승주군의료보험조합 압류)

 2   764     764   답        261    261 농업진흥 신성리 산43-1                      김       영   채

소재지:순천 해룡 신대

 3   1810    1810-2 답   2,015      145 농업진흥 순천 석현 256                      정       효   숙

 4   1812    1812-2 답   1,049      144 농업진흥 신대리 501                        유       충   근


⊙항공안전본부고시제2004-53호                             가. 목 적:당초와 동일

 수도권신공항건설촉진법 제7조의 규정에 의거                       나. 개 요

항공안전본부 제2004-15호(2004. 5.10.)로 고시               ○세관검사장

한 인천국제공항 자유무역지역 통제시설 신축공사                        -당 초:664.30㎡

의 실시계획 내용중 다음사항을 변경 승인하였기                        -변 경:664.30㎡

에 이를 고시합니다.                                     ○세관초소

     2005년 1 월 4 일                               -당 초:141.21㎡

                   항공안전본부장                       -변 경:141.21㎡

1. 사업의 명칭:인천국제공항 자유무역지역 통제                      ○출입통제소

 시설 신축공사                                         -당 초:93.68㎡

2. 사업시행자의 성명·주소                                  -변 경:93.68㎡

 가. 성 명:인천국제공항공사 사장 조우현                         ○경비초소

 나. 주      소:인천광역시 중구 운서동 2172-1번                -당 초:320.23㎡

     지                                           -변 경:-

3. 사업의 목적과 개요                                   ○ 계

                                         108
제15887호                           관              보                 2005. 1. 4. (화요일)

2004-3-2997 [총칭명] Alkanedioic acid polymer with alkanediol(C=2~6), diisocyanatoalkane
               and alkanediol(C=1~5), hydroxyalkyl acrylate-blocked
2004-3-2998 Dimethyl carbonate polymer with N,N’
                                               -bis(2-aminoethyl)-1,2-ethanediamine,
               1,2-ethanediamine, 1,6-hexanediol, 3-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-2-methyl-
               propanoic acid, 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclo
               hexane and 2-oxepanone (CAS No. 부여안됨)
2004-3-2999 Butyl 2-methyl-2-propenoate polymer with [(1-methoxy-2-methyl-1-
               propenyl)oxy]trimethylsilane, methyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl
               2-methyl-2-propenoate, 4-nitrobenzoate(CAS No. 148969-95-3)
2004-3-3000 2-Hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate polymer with ethenylbenzene,
               methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-methylpropyl 2-methyl-2-propenoate
               (CAS No. 69215-54-9)
2004-3-3001 [총칭명] Methylated carbomonocyclic anhydride polymer with substituted
               propanediol, ethyloxirane and carbomonocyclic acid anhydride
2004-3-3002 [총칭명] Substituted carbomonocyclic diacid polymer with hexanedioic acid,
               monocyclic ester, alkanediols(C=2~10), alkyl-ethyl-alkanediol(C=4~10),
               ethyl-hydroxymethylalkanediol(C=1~6), isocyanato-isocyanatoalkyl-
               methylmonocarbocyclic, diisocyanatoalkane, hydroxypoly(oxyalkylene)
               and substituted ethanol
2004-3-3003 2,4,8,10-Tetra(1,1-dimethylethyl)-6-hydroxy-12H-dibenzo[d,g][1,3,2]
               dioxaphosphocin 6-oxide, lithium salt CAS No. 85209-93-4)
2004-3-3004 [총칭명] Alkanedioic acids(C=1~6) polymer with alkanediols(C=1~6), alkenedioic
               acid(C=1~6) and 1,3-dihydro-1,3-dioxo-5-isobenzofurancarboxylic acid
2004-3-3005 [총칭명] Branched alkyl acrylates polymer with aryl alkene, hydroxylated
               alkyl methacrylate and methacrylate
2004-3-3006 [총칭명] Pentylated cyclyl trisubstituted benzene
2004-3-3007 Ethenylbenzene polymer with (1-methylethenyl)benzene, hydrogenated
               (CAS No. 68441-37-2)
2004-3-3008 [총칭명] Unsaturated fatty acids polymer with formaldehyde, hydroxyalkyl
               alkanol, hydroxycarbocyclic and rosin
2004-3-3009 [총칭명] Unsaturated fatty acids polymer with branched alkyl(C=5~10)
               hydroxycyclic, formaldehyde, substituted dione, hydroxy alkyl alkanol,
               hydroxycarbocyclic and rosin
2004-3-3010 [총칭명] Unsaturated fatty acids polymer with formaldehyde, substituted
               dione, hydroxyalkyl alkanol, hydroxycarbocyclic and rosin


                                           106