yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
가. 대상지역
  1) 경북 안동시  풍산읍 괴정리, 매곡리 일원(1,651,654㎡)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체(경북바이오1·2차 일반산업단지 및 풍산농공단
지)에서 발생하는 오·폐수(침출수 포함)
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 4,974.3㎥/일
다. 폐수처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도 : 유입 → 침사지 → 유량조정조 → 생물반응조→ 이차침전지 → 응집침전 → 소독 
→ 방류
  2) 시설용량 : 5,000㎥/일(기정 3,000㎥/일, 증설 2,000㎥/일) 
  3) 처리방법 : 고도처리공법(Bio-SAC 공법)
라. 방류수역에 미치는 영향예측에 관한 사항
  1) 방류수역 : 신역천 → 낙동강
  2) 계획방류 수질(단위 : ㎎/L)
구 분
BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
TOC
(mg/L)
SS
(mg/L)
T-N
(mg/L)
T-P
(mg/L)
총대장균
군수
생태독성
(TU)
계획방류수질
10이하
30이하
23이하
10이하
20이하
0.5이하
3,000이하
1이하
법적기준
(Ⅲ지역)
10이하
40이하
25이하
10이하
20이하
0.5이하
3,000이하
1이하
환경영향평가
협의기준
10이하
30이하
-
10이하
20이하
0.5이하
-
-
마. 공공폐수처리시설의 설치․운영자에 관한 사항
1) 설치운영․관리자 : 안동시장
바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
  1) 사업비내역
(단위 : 백만원)  
구  분
당   초
2차산단 연도별 소요사업비(백만원)
비  고
계
2021년
2022년
2023년
계
14,576
18,601 
1,034 
8,784 
8,783 
공사비
13,195
16,162 
-
8,081  
8,081  
설계비
589
1,034 
1,034  
-
-
감리비
756
1,362 
-
681
681
부대비
36
43 
-
22
21
  2) 연차별 투자계획
(단위 : 백만원)   
구  분
당   초
바이오2차산단 연도별 소요사업비(백만원)
비  고
계
2021년
2022년
2023년
계
14,576
18,601 
1,034 
8,784 
8,783 
국  비
12,695
12,306 
-
6,153
6,153  
지방비
-
6,295
1,034  
2,631
2,630  
원인자
1,881
  3) 자금조달계획(바이오2차산단)
    - 시설설치비 : 국비 12,306백만원(67.9%), 지방비 6,295백만원(32.1%)
      ※ 실시설계 후 재원협의 단계에서 사업비 등은 변경가능
    - 유지관리비 : 원인자 부담
사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당사항 없음
아. 공공폐수처리시설의 설치․운영에 필요한 사항
  1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침(‘20.1, 환경부)에 따름
자. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 경상북도 안동시 투자유치과(054-840-5021)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
26. 의성 단밀농공단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 대상지역
  1) 경북 의성군 단밀면 낙정리 산 46-17번지 일원(143,815㎡)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 184.5㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
     - 스크린 → 유량조정조 → 응집혼화조 → 부상분리조 → 유입저류조 → 회분식(SBR)반응조 
→ 처리수조 → UV 소독조 → 방류
  2) 처리능력 : 200㎥/일
  3) 처리방법 : 회분식(SBR)활성슬러지법
구
분
BOD
COD
TOC
SS
T-N
T-P
총대장균군생태독성
(TU)
비고
계획방류수질
6이하
35이하
15이하
8이하
18이하0.3이하
1,000이하
1이하
법적방류수
수질기준
10이하
-
15이하
10이하
20이하0.3이하
3,000이하
1이하
Ⅱ지역
환경영향평가
협의기준
6이하
35이하
15이하
8이하
18이하0.3이하
1,000이하
1이하
마. 공공폐수처리시설 설치․운영자에 관한 사항
1) 설치운영․관리자 : 영천시장
바. 부담금의 비용부담에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 33,701백만원(국비 24,401백만원, 원인자 9,300백만원)
  2) 연간유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따라 공동처리구역내 입주
기업체가 분담함
사. 공공폐수처리시설 설치부담금 및 총사업비․연차별 투자계획, 자금조달계획에 관한 사항(변경)
  1) 시설설치비 : 33,701백만원(국비 72.4%, 원인자 27.6%)
구   분
당초 기본계획(2020.4)
변경
합 계
1단계
2단계
3단계
합 계
1단계
2단계
3단계
목표년도
-
2009년
2020년
장래
-
2009년
2020년
2025년
총사업비
(백만원)
28,140
16,441
9,868
1,831
33,701
16,441
9,868
7,392
영천산단공공
폐수처리시설
국 비
14,983
14,016
(99.8%)
-
967
(52.8%)
19,190
14,016
(99.8%)
-
-
5,174
(70.0%)
원인자
886
22
(0.2%)
-
864
(47.2%)
2,240
22
(0.2%)
-
-
2,218
(30.0%)
연계관로
국 비
5,211
-
-
5,211
(52.8%)
-
5,211
-
-
5,211
52.8%
-
원인자
7,060
2,403
(100.0%)
4,657
(47.2%)
-
7,060
2,403
(100.0%)
4,657
47.2%
-
  2) 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름
아. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음
자. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 경상북도 영천시 기업유치과(전화 054-330-6676)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
28. 대구테크노폴리스일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획 변경
가. 대상지역
  1) 대구광역시 달성군 현풍면(원교리, 중리) 및 유가면(상리, 금리, 용리,           유곡리, 용금
공단)일원(2,407,074㎡)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 9,161㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
     - 침사조 → 유량조정조 → 1차침전조 및 가압부상조 → 생물반응조(A2O 공법) 및 2차 침전
조 → 고도산화시설 → 여과 및 소독시설, 총인처리시설 → 방류
  2) 처리능력 : 9,000㎥/일(4,500㎥/일 × 2, 단계별 설치)
  3) 처리방법 : 고도처리 공법( A2O 공법)
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 : 유곡천 → 차천 → 낙동강본류 → 남해
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
    
유곡천(미합류)
방류수
예측수질(합류후)
유량
(㎥/hr)
농도(㎎/L)
유량
(㎥/hr)
농도(㎎/L)
유량
(㎥/hr)
농도(㎎/L)
BOD
SS
BOD
SS
BOD
SS
10.8
0.8
1.0
375
8.0
10
385.8
7.8
9.7
마. 공공폐수처리시설 설치․운영자에 관한 사항
1) 설치운영․관리자 : 대구광역시장
바. 부담금의 비용부담에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 38,470백만원[국비 37,213백만원, 원인자 부담금 1,257백만원]
  2) 연간유지관리비 : 2,205백만원/년(원인자 전액부담)
사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
  1) 사업비 내역
구   분
금  액(백만원)
비   고
공사비
35,400
시운전비 포함
설계비
1,520
감리비
1,200
부대비
350
총사업비
38,470
아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획
  
구 분
2011
2011 이후
합 계(백만원)
국 비
5,830
31,383
37,213
합 계
5,830
32,640
38,470
  2) 자금조달계획
     - 시설설치비 : 국비 37,213백만원(96.7%), 원인자 부담금 1,257백만원(3.3%)
     - 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름
자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음
차. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 대구광역시 물관리과(전화 053-803-4304)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
   
29. 영양고추산업특구 공공폐수처리시설 기본계획
가. 대상지역
  1) 경북 영양군 일월면 가곡리 및 주곡리 일원(130,727㎡)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 626.38㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
    - 스크린 → 유량조정조 → 반응응집조 → 가압부상조 → 1차처리수조 → 회분식(SBR)반응조
→ 2차처리수조 → 여과조 → UV 소독조 → 방류조 → 방류
  2) 처리능력 : 650㎥/일
  3) 처리방법 : 회분식(SBR)활성슬러지법
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 : 장군천 → 반변천 → 낙동강본류 → 남해
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
    
장군천(미합류)
방류수
예측수질(합류후)
유량
(㎥/hr)
농도(㎎/L)
유량
(㎥/hr)
농도(㎎/L)
유량
(㎥/hr)
농도(㎎/L)
BOD
SS
BOD
SS
BOD
SS
191.66
1.24
3.98
27.08
8
8
218.74
2.08
4.48
마. 공공폐수처리시설 설치․운영자에 관한 사항
1) 설치운영․관리자 : 영양군수
바. 부담금의 비용부담에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 6,600백만원[국비 6,543백만원, 원인자 부담금 57백만원]
  2) 연간유지관리비 : 512백만원/년(전액 원인자 부담)
사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
  1) 사업비 내역
  
구   분
금  액(백만원)
비   고
공사비
6,253
시운전비 포함
설계비
242
감리비
88
부대비
17
총사업비
6,600
아. 자금조달계획
  1) 시설설치비 : 국비 6,543백만원(99.13%), 원인자 부담금 57백만원(0.87%)
  2) 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름
자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음
차. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 경상북도 영양군 지역개발과(전화 054-680-6338)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
구   분
금  액(백만원)
비   고
공사비
14,030
설계비
633
감리비
1,011
부대비
36
총사업비
15,710
아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획
  
구 분
2013 까지
2014 이후
합 계(백만원)
국 비
9,114
4,160
13,274
합 계
9,675
6,035
15,710
  2) 자금조달계획
    - 시설설치비 : 국비 13,274백만원(84.49%), 원인자부담금 2,436백만원(15.51%)
    - 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름
자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음
차. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 경상북도 성주군 산업단지개발추진단(054-930-6443)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
31. 영천고경일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)
가. 대상지역
  1) 영천시 고경면 용전리 산27-1번지 일원
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 1,198.7㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도 : 전처리 + 2차처리(생물학적고도처리) + 3차처리 + 여과설비(총인처리) + 소독 
  2) 처리능력 : 1,200㎥/일(300㎥/일 × 4단계)
라. 방류수역에 미치는 영향예측에 관한 사항
1) 방류수역 : 고촌천 → 금호강 → 낙동강
  2) 계획 방류수질
구
분
BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
TOC
(mg/L)
SS
(mg/L)
T-N
(mg/L)
T-P
(mg/L)
총대장균군
(개/ml)
생태독성
(TU)
비고
계획유입수질
160
200
125
290
55
18
200,000
-
방류
수질
법적기준
10이하
-
15이하
10이하
20이하
0.3이하
3,000이하
1이하
Ⅱ지역
환경영향평가
협의기준
6.4이하8.7이하
-
6.3이하9.9이하0.8이하
-
-
계획방류수질
6.4이하8.7이하
15이하
6.3이하9.9이하0.3이하
1,000이하
1이하
마. 공공폐수처리시설 설치․운영자에 관한 사항
1) 사업시행자 : 우리자산신탁(주) 외 8개사
2) 운영자 : 영천시장
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
  1) 연차별 투자계획
구
분
당초기본계획
(2010.03)
변
경
합계
1단계
(2024년)
2단계
(2026년)
3단계
(2028년)
4단계
(2030년)
총사업비
(백만원)
13,965
15,343
9,301
1,831
2,912
1,299
국비
13,178
(94.4%)
9,607
(62.6%)
5,555
1,228
1,953
871
원인자
787
(5.6%)
5,736
(37.4%)
3,746
603
959
428
  2) 자금조달계획
    - 시설설치비 : 15,343백만원[국비 9,607백만원, 원인자부담 5,736백만원]
    - 유지관리비 : 원인자부담
아. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음
자. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 경상북도 영천시 기업유치과(전화 054-330-6674)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
구   분
금  액(백만원)
비   고
공사비
16,085
시운전비 포함
설계비
445
감리비
681
부대비
28
총사업비
17,239
아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획
  
구 분
2012이후
2013 이후
합 계(백만원)
국 비
445
12,794
13,239
합 계
-
16,794
17,239
  2) 자금조달계획
    - 시설설치비 : 국비 13,239백만원(76.8%), 경주시(민자) 4,000백만원(23.2%)
    - 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름
자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음
차. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 경상북도 경주시 기업지원과(054-779-6363)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
33. 구미 하이테크밸리 공공폐수처리시설 기본계획
가. 대상지역
  1) 경북 구미시 산동면 및 해평면 일원(9,339,146㎡)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 50,217.6㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
     - 침사지 → 유량조정조 → 생물반응조 → 침전조 → 응집반응ㆍ침전조 → 여과 및 소독시설 
→ 방류
2) 처리능력 : 51,000㎥/일(1단계 : 19,000㎥/일, 2단계 : 32,000㎥/일)
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리 공법
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 : 도중천 → 성수천 → 낙동강본류 → 남해
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
    
도중천(미합류, 갈수기)
방류수
예측수질(합류후)
유량
(㎥/hr)
농도(㎎/L)
유량
(㎥/hr)
농도(㎎/L)
유량
(㎥/hr)
농도(㎎/L)
BOD
SS
BOD
SS
BOD
SS
54.72
4.0
4.0
2,125
5.0
5.0
2,179.7
5.0
5.0
마. 공공폐수처리시설 설치․운영자에 관한 사항
1) 설치운영․관리자 : 구미시장
바. 부담금의 비용부담에 관한 사항
  1) 시설설치 총 사업비(추정) : 단계별 시공(1, 2단계로 구분)에 의한 총사업비
    - 101,444백만원(국비 : 79,748백만원, 원인자 부담금 : 21,696백만원)
  2)  연간 유지관리비(추정) : 7,178백만원/년(원인자 전액부담)
사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
  1) 사업비 내역
  
구   분
금  액(백만원)
비   고
공사비
92,634
시운전비 포함
설계비
3,952
감리비
4,646
부대비
212
총사업비
101,444
아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획
  
구 분
1단계(∼2014)
2단계(2015이후)
합 계(백만원)
국 비
41,792
37,956
79,748
합 계
53,034
48,410
101,444
  2) 자금조달계획
- 시설설치비 : 국비 79,748백만원(78.6%), 원인자부담금 21,696백만원(21.4%)
    - 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름
자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음
차. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 경상북도 구미시 도시과(054-450-6344)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
34. 봉화 유곡농공단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 대상지역
  1) 경북 봉화군 봉화읍 유곡ㆍ거촌리 및 봉성면 금봉리 일원(243,518㎡)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 605.8㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
     - 스크린 → 유량조정조 → 생물반응조 → 처리수조 → 응집반응조→ 가압부상조→ 소독조 → 
방류
  2) 처리능력 : 600㎥/일(300㎥/일×2)
  3) 처리방법 : 회분식(SBR)활성슬러지법
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 : 거촌천 → 내성천 → 낙동강본류 → 남해
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
    
거촌천(미합류, 갈수기)
방류수
예측수질(합류후)
유량
(㎥/hr)
농도(㎎/L)
유량
(㎥/hr)
농도(㎎/L)
유량
(㎥/hr)
농도(㎎/L)
BOD
SS
BOD
SS
BOD
SS
615.6
0.9
9.8
24.8
8.0
8.0
640.4
1.2
9.7
마. 공공폐수처리시설 설치․운영자에 관한 사항
1) 설치운영․관리자 : 봉화군수
바. 부담금의 비용부담에 관한 사항
  1) 시설설치 총 사업비(추정) : 단계별 시공(1, 2단계로 구분)에 의한 총사업비
    - 7,155백만원(국비 : 7,155백만원)
  2)  연간 유지관리비(추정) : 437백만원/년(원인자 전액부담)
사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
  1) 사업비 내역
  
구   분
금  액(백만원)
비   고
공사비
6,767
시운전비 포함
설계비
268
감리비
100
부대비
20
총사업비
7,155
아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획
  
구 분
1단계(∼2014)
2단계(2015이후)
합 계(백만원)
국 비
5,315
1,840
7,155
합 계
5,315
1,840
7,155
  2) 자금조달계획
    - 시설설치비 : 국비 7,155백만원(100%)
    - 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름
자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음
차. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 경상북도 봉화군 새마을경제과(054-679-6282)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
35. 울진 평해농공단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 대상지역
  1) 경북 울진군 평해읍 평해리 일원(148,649㎡)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 500.2㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
     - 스크린 → 유량조정조 → 가압부상조 → 1차 처리수조 → 생물반응조→ 2차 처리수조 → 여
과시설 → 소독조 → 방류
  2) 처리능력 : 500㎥/일(250㎥/일×2)
  3) 처리방법 : 회분식(SBR)활성슬러지법
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 : 남대천 → 동해
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
    
남대천(미합류)
방류수
예측수질(합류후)
유량
(㎥/hr)
농도(㎎/L)
유량
(㎥/hr)
농도(㎎/L)
유량
(㎥/hr)
농도(㎎/L)
BOD
SS
BOD
SS
BOD
SS
1,332
2.8
4.9
20.8
8.0
8.0
1,352.8
2.9
4.9
마. 공공폐수처리시설 설치․운영자에 관한 사항
1) 설치운영․관리자 : 울진군수
바. 부담금의 비용부담에 관한 사항
  1) 시설설치 총 사업비(추정) : 단계별 시공(1, 2단계로 구분)에 의한 총사업비
    - 6,094백만원(국비 : 5,946백만원, 원인자 부담금 : 148백만원)
  2)  연간 유지관리비(추정) : 503백만원/년(원인자 전액부담)
사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
  1) 사업비 내역
  
구   분
금  액(백만원)
비   고
공사비
5,774
시운전비 포함
설계비
222
감리비
83
부대비
15
총사업비
6,094
아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획
  
구 분
1단계(∼2012)
2단계(2012이후)
합 계(백만원)
국 비
4,198
1,748
5,946
합 계
4,346
1,748
6,094
  2) 자금조달계획
    - 시설설치비 : 국비 5,946백만원(97.6%), 원인자 부담금(지방비) 148백만원(2.4%)
    - 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름
자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음
차. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 경상북도 울진군 경제교통과(054-789-6771)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
36. 문경 신기제2일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 대상지역
  1) 경북 문경시 신기동 일원(439,686㎡)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 1,665㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
     - 침사지 → pH조정조 → 1차침전지 → 생물반응조 → 2차침전지→ 화학적처리시설 → 여과
시설 → 소독조 → 방류
  2) 처리능력 : 1,600㎥/일(800㎥/일×2)
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 : 영강 → 낙동강 → 남해
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
구   분
금  액(백만원)
비   고
공사비
4,770
시운전비 포함
설계비
196
감리비
69
부대비
13
총사업비
5,048
아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획
  
구 분
1차년도(2014년 이전)
2차년도(2014년 이후)
합 계(백만원)
국 비
2,493
1,041
3,534
지방비
1,068
446
1,514
합 계
3,561
1,487
5,048
자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음
차. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 경상북도 상주시 경제기업과(054-537-7419)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
39. 영덕로하스 수산식품거점 농공단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 대상지역
  1) 경북 영덕군 강구면 금호리 일원(148,864㎡)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 1,201.2㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
     - 유입 → 침사지 및 유량조정조 → 1차침전지 → 전처리시설 → 생물반응조 → 2차침전지→ 
3차처리시설 → 소독 → 방류
  2) 처리능력 : 1,200㎥/일(600㎥/일×2계열, 단계별 설치)
3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 : 오십천 → 동해
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
구 분
사업시행 전
처리장 방류수
사업시행 후
유량
(㎥/일)
BOD
(㎎/ℓ)
COD
(㎎/ℓ)
SS
(㎎/ℓ)
T-N
(㎎/ℓ)
T-P
(㎎/ℓ)
유량
(㎥/일)
BOD
(㎎/ℓ)
COD
(㎎/ℓ)
SS
(㎎/ℓ)
T-N
(㎎/ℓ)
T-P
(㎎/ℓ)
유량
(㎥/일)
BOD
(㎎/ℓ)
COD
(㎎/ℓ)
SS
(㎎/ℓ)
T-N
(㎎/ℓ)
T-P
(㎎/ℓ)
오십천106,000 0.7
1.9
2.9 2.253 0.008 1,201
5.0
40.0 10.0
20.0
2.0
107,201 0.7
2.3
3.0 2.451 0.030
마. 공공폐수처리시설 설치․운영자에 관한 사항
1) 설치운영․관리자 : 영덕군수
바. 부담금의 비용부담에 관한 사항
  1) 시설설치 총 사업비(추정) : 일괄 시공에 의한 총사업비
    - 10,139백만원(국비 : 10,139백만원)
  2)  연간 유지관리비(추정) : 298백만원/년(원인자 전액부담)
사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
  1) 사업비 내역
  
구   분
금  액(백만원)
비   고
공사비
9,461
시운전비 포함
설계비
379
감리비
276
부대비
23
총사업비
10,139
아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획
  
구 분
1차년도(2014년 이전)
2차년도(2014년 이후)
합 계(백만원)
국 비
7,488
2,651
10,139
지방비
-
-
-
합 계
7,488
2,651
10,139
자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음
차. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 경상북도 영덕군 상하수도사업소(054-730-6372)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
40. 대구 국가산업단지 공공폐수처리시설 기본계획 변경
가. 대상지역
  1) 대구광역시 달성군 구지면 일원(8,953,481.4㎡)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체(대구국가산업단지 및 지능형자동차부품연구원)에
서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 14,948㎥/일
     - 공공폐수처리시설(폐수계열) : 5,000㎥/일
     - 공공폐수처리시설(오수계열) : 6,200㎥/일
     - 달성2차 폐수처리장(연계) : 2,000㎥/일
     - 현풍하수처리장(연계) : 2,000㎥/일
다. 폐수처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
     - 폐수계열 : 유입 → 유량조정조 → 생물반응조(HANT) → 총인처리시설(URC) → 방류
     - 오수계열 : 유입 → 유량조정조 → 생물반응조 및 총인처리시설(MBR) → 방류
  2) 처리능력 : 11,200㎥/일(폐수계열 5,000㎥/일, 오수계열 6,200㎥/일)
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법
라. 방류수역에 미치는 영향예측에 관한 사항
  1) 방류수역 : 낙동강본류
  2) 계획방류 수질(단위 : ㎎/L)
구
분
BOD
(㎎/L)
COD
(㎎/L)
TOC
(㎎/L)
SS
(㎎/L)
T-N
(㎎/L)
T-P
(㎎/L)
총대장균
군수
(개/mL)
생태
독성
(TU)
계획방류수질
3이하
10이하
8이하
3이하
10이하0.2이하1,000이하
1이하
법적방류수수질기준
(Ⅱ지역)
10이하
-
15이하10이하20이하0.3이하3,000이하
1이하
환경영향평가협의수질3이하
10이하
-
3이하
10이하0.2이하1,000이하
1이하
마. 공공폐수처리시설의 설치․운영자에 관한 사항
1) 설치자 : 한국토지주택공사, 대구도시공사
2) 운영자 : 대구광역시장
바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
  1) 사업비내역 및 연차별 투자계획
    ① 폐수계열 사업비
구
분
금
액(백만원)
비고
　합계
1단계
2단계
합
계
18,363
18,363
-
공사비
16,147
16,147
-
부대비
2,216
2,216
-
    ② 오수계열 사업비
구
분
금
액(백만원)
비고
합계
1단계
2단계
합
계
18,196
18,196
-
공사비
16,000
16,000
-
부대비
2,196
2,196
-
  2) 자금조달계획
    - 폐수계열 : 국고지원율 69.1%, 원인자 부담금 30.9%
    - 오수계열 : 원인자부담금으로 100% 적용
    - 유지관리비 : 전액 원인자 부담
사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당사항 없음
아. 공공폐수처리시설의 설치․운영에 필요한 사항
  1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침(‘20.1, 환경부)에 따름
자. 기본계획서 열람장소 및 기간
1) 열람장소 : 대구광역시 수질개선과 수질보전팀(053-803-4305)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
41. 죽변 해양 바이오 농공단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 대상지역
  1) 경북 울진군 죽변면 후정리 일원(148,920㎡)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 299.68㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
     - 유입 → 침사협잡물 제거 → 유량조정조 → 생물반응조 → 2차침전지→ 인처리시설 → 여과
수조 → 소독 → 방류
  2) 처리능력 : 300㎥/일(150㎥/일×2, 단계별 설치)
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 : 매정천 → 수심천 → 구장천 → 동해
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
구분
사업시행전
처리장방류수
사업시행후
유량
(㎥/일)
BOD
(㎎/ℓ)
SS
(㎎/ℓ)
T-N
(㎎/ℓ)
T-P
(㎎/ℓ)
유량
(㎥/일)
BOD
(㎎/ℓ)
SS
(㎎/ℓ)
T-N
(㎎/ℓ)
T-P
(㎎/ℓ)
유량
(㎥/일)
BOD
(㎎/ℓ)
SS
(㎎/ℓ)
T-N
(㎎/ℓ)
T-P
(㎎/ℓ)
구장천10,139 1.25
3.30
2.951 0.021 299.68
8
8
16
1.6
10,439 1.44
3.43
3.326 0.066
마. 공공폐수처리시설 설치․운영자에 관한 사항
1) 설치운영․관리자 : 울진군수
바. 부담금의 비용부담에 관한 사항
  1) 시설설치 총 사업비(추정) : 일괄 시공에 의한 총사업비
    - 4,499백만원(국비 : 4,359백만원, 지방비 140백만원)
  2)  연간 유지관리비(추정) : 428백만원/년(원인자 전액부담)
사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
  1) 사업비 내역
  
구   분
금  액(백만원)
비   고
공사비
4,251
시운전비 포함
설계비
175
감리비
61
부대비
12
총사업비
4,499
아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획
  
구 분
1차년도(2014년 이전)
2차년도(2014년 이후)
합 계(백만원)
국 비
3,029
1,330
4,359
지방비
140
-
140
합 계
3,169
1,330
4,499
자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당 없음
차. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 경상북도 울진군 경제교통과(054-789-6773)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
42. 예천농공단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)승인
가. 대상지역
  1) 경상북도 예천군 예천읍 지내리 311-9번지 일원(128,946㎡)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 450㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
     - 오‧폐수유입 → 침사지 및 유입펌프장 → 유량조정조 → 1차 약품 응집침전 → 생물반응조 
→ 2차 침전지→ 총인설비 → 소독 → 방류   
  2) 처리능력 : 450㎥/일
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 :  중평천→ 한천→ 내성천→ 낙동강→ 남해
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
구분
사업시행전
처리장방류수
사업시행후
유량
(㎥/일)
BOD
(㎎/ℓ)
SS
(㎎/ℓ)
T-N
(㎎/ℓ)
T-P
(㎎/ℓ)
유량
(㎥/일)
BOD
(㎎/ℓ)
SS
(㎎/ℓ)
T-N
(㎎/ℓ)
T-P
(㎎/ℓ)
유량
(㎥/일)
BOD
(㎎/ℓ)
SS
(㎎/ℓ)
T-N
(㎎/ℓ)
T-P
(㎎/ℓ)
한천
926,294
0.8
2.1
2.313 0.048
450
7
7
14
0.3
926,744
0.9
2.13
2.421 0.049   
마. 공공폐수처리시설 설치․운영자에 관한 사항
1) 설치자 : 경상북도 예천군
2) 운영‧관리자 : 추후협의 후 결정
바. 부담금의 비용부담에 관한 사항
  1) 시설설치 총 사업비(추정) : 4,078백만원(국비 : 100%)
  2) 연간 유지관리비(추정) : 113백만원/년
사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
  1) 사업비 내역
  
구   분
금  액 (백만원)
비   고
공사비
3,854
시운전비 포함
설계비
155
감리비
58
부대비
11
총사업비
4,078
아. 투자계획 및 자금조달계획
  1) 소요재원 조달방안
총 사업비의 소요재원은 국고가 시설설치비의 100%로 구성된다.
2) 투자계획
구 분
2012년
2013년
합계(백만원)
국 비
155
3,923
4,078
지방비
-
-
-
합 계
155
3,923
4,078
  
자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음
차. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 예천군 환경관리과(054-650-6987)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
43. 성서일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경) 승인
가. 대상지역
  1) 대구시 달서구 11개동(법정동) 및 달성군 다사읍 세천리 일원(12,272,308㎡)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 53,355㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
     - 오‧폐수유입 → 스크린, 일차침전조 → 생물학적고도처리 → 
      회전원판 → 사여과시설 → 색도처리시설 → 방류   
  2) 처리능력 : 80,000㎥/일(고도 및 총인처리 : 60,000㎥/일)
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법
라. 공동처리구역 변경(성서4차 산업단지 및 대구 출판산업단지 추가 지정)
  1) 기존 : 달서구(이곡․ 장기․ 호림․ 파호․ 대천․ 월암․ 장․ 갈산․ 신당․ 월성․    파산동), 달성군 다
사읍 세천리 일원
  2) 변경 : 달서구(이곡․ 장기․ 호림․ 파호․ 대천․ 월암․ 장․ 갈산․ 신당․ 월성․    호산동), 달성군 다
사읍 세천리 일원
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
1) 방류수역 :  진천천→ 대명천→ 낙동강본류→ 남해
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
구 분
유량
(㎥/일)
BOD
(㎎/ℓ)
COD
(㎎/ℓ)
SS
(㎎/ℓ)
T-N
(㎎/ℓ)
T-P
(㎎/ℓ)
비 고
사업시행 전
4,240,512
2.7
6.9
15.9
3.457
0.101
연계처리 방류수
3,481
3.19
20.0
10.0
20.000
0.300
사업시행 후
4,243,993
2.70
6.91
15.90
3.47
0.10
바. 부담금의 비용부담에 관한 사항 : 해당없음
사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거 : 해당없음
아. 투자계획 및 자금조달계획 : 해당없음
자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음
차. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 대구광역시 물관리과(전화 : 053-803-4301)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
44. 예천 제2농공단지 공공폐수처리시설 기본계획 승인
가. 대상지역
  1) 경상북도 예천군 보문면 신월리 산81번지 일원(257,000㎡)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 799.0㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
    쉒침사지 → 유량조정조 →  1차침전조 → 생물반응조 → 2차침전지  → 고도처리 → 방류   
  2) 처리능력 : 800㎥/일(1단계 : 400, 2단계 : 400)
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 :  고평천(5.5km)→ 내성천→ 낙동강→ 남해
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
구 분
유량
(㎥/일)
BOD
(㎎/ℓ)
COD
(㎎/ℓ)
SS
(㎎/ℓ)
T-N
(㎎/ℓ)
T-P
(㎎/ℓ)
비 고
사업시행 전
6,912
0.7
3.0
1.4
2.850
0.030
고평천
합류직전
(2.4km)
연계처리 방류수
800
10
40.0
10.0
20.0
0.5
합류지점
(2.5km)
사업시행 후
7,712
0.8
6.3
2.1
4.134
0.064
고평천
말단
(5.5km)
마. 공공폐수처리시설 설치․운영자에 관한 사항
1) 설치운영․관리자 : 예천군수
바. 부담금의 비용부담에 관한 사항
  1) 시설설치 총 사업비(추정) : 단계별 시공(1, 2단계)에 의한 총사업비
    쉒8,653백만원(전액 국비)
  2)  연간 유지관리비(추정) : 450백만원/년(원인자 전액부담)
사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
  1) 사업비 내역
  
구   분
금  액(백만원)
비   고
공사비
8,063
시운전비 포함
설계비
450
감리비
116
부대비
24
총사업비
8,653
아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획
  
구 분
1차년도(2016년 이전)
2차년도(2016년 이후)
합 계(백만원)
국 비
7,114
1,539
8,653
자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당 없음
차. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 경상북도 예천군 새마을경제과(054-650-6854)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
45. 포항 블루밸리 국가산업단지 공공폐수처리시설 기본계획 변경
가. 대상지역
  1) 경상북도 포항시 남구 동해면․장기면․구룡포읍 일원(6,119,456㎡)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내에서 발생하는 모든 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 11,825㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
    쉒침사협잡물제거 → 유량조정조 →  1차침전지 → 생물반응조
       → 2차침전지  → 여과․소독 → 방류   
  2) 처리능력 : 12,000㎥/일(3,000㎥/일 × 4계열)
  3) 처리방법 : 고도처리공법
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 :  상정천(4.6km)→ 동해
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
구 분
유량
(㎥/일)
BOD
(㎎/ℓ)
비 고
사업시행 전
2,324
3.0
상정천
합류직전
처리시설 방류수
11,825
3.0
합류지점
사업시행 후
14,149
1.6
상정천 말단
(동해)
마. 공공폐수처리시설 설치․운영자에 관한 사항
1) 운영․관리자 : 포항시장
바. 부담금의 비용부담에 관한 사항
  1) 시설설치 총 사업비(추정) : 단계별 시공(1-1, 1-2, 2-1, 2-2단계)에 의한 총사업비
    쉒36,972백만원(국비 21,368, 원인자 등 15,604)
  2)  연간 유지관리비(추정) : 1,965백만원/년(원인자 전액부담)
사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
  1) 사업비 내역
구   분
금  액(백만원)
비   고
공사비
33,467
시운전비 포함
설계비
1,378
감리비
2,051
부대비
76
총사업비
36,972
아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획
  
구 분
1차년도(2019년 이전)
2차년도(2019년 이후)
합 계(백만원)
국 비
25,672
11,300
36,972
자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당 없음
차. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 경상북도 포항시 건설환경사업소 업무시설과(054-270-5254)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
46. 상주청리일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)
가. 처리대상지역(공동처리구역) 지정에 관한 사항
  1) 대상지역 : 상주 청리일반산업단지(상주시 청리면 마공리 1191번지 일원)
  2) 대상면적 : 1,294,588.7㎡
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역에서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 5,965㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
    - 유입→스크린→유량조정조→생물반응조(BAR조+ 고액분리조 + 질산화조 + 탈질조 + 
재포기조) →최종침전조→3차처리(총인설비) →소독설비→방류
  2) 처리능력 : 6,000㎥/일
     (1단계 250, 2단계 250, 3-1단계 3,500, 3-2단계 1,000, 3-3단계 500, 3-4단계 500)
라. 방류수역에 미치는 영향예측에 관한 사항
1) 방류수역 : 마공천 → 병성천 → 낙동강
  2) 계획 방류수질
구
분
BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
TOC
(mg/L)
SS
(mg/L)
T-N
(mg/L)
T-P
(mg/L)
총대장균군
(개/ml)
생태독성
(TU)
비고
계획
유입
수질
1단계
100
165
-
120
35.0
4.0
-
-
2단계
243
277
159
219
41.2
7.5
-
-
3-1단계
35
-
55
50
50.0
1.8
-
-
3-2단계
28
-
50
45
50.0
1.6
-
-
3-3단계
25
-
50
45
50.0
1.6
-
-
3-4단계
22
-
45
40
50.0
1.5
-
-
방류
수질
법적기준
10이하
40이하
25이하
10이하
20이하
0.5이하
3,000이하
1이하
Ⅲ지역
환경영향평가
협의기준
3이하
10이하
-
10이하
-
-
-
-
-
계획방류수질
3이하
10이하
5.5이하
10이하
20이하
0.5이하
3,000이하
1이하
-
마. 공공폐수처리시설 설치․운영자에 관한 사항
1) 사업시행자 : 상주시장
2) 운영자 : 상주시장
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
  1) 연차별 투자계획
구
분
당초
(2013.09)
변
경
합계
1단계
(기존)
2단계
(공사중)
3-1단계
(금회)
3-2단계
(예정)
3-3단계
(예정)
3-4단계
(예정)
총사업비
(백만원)
7,421
49,604
4,462
2,959
33,543
4,544
2,048
2,048
국비
5,536
(74.6%)
35,065
(70.7%)
3,995
(89.5%)
1,541
(52.1%)
23,480
(70.0%)
3,181
(70.0%)
1,434
(70.0%)
1,434
(70.0%)
지방비
1,885
(25.4%)
14,539
(29.3%)
467
(10.5%)
1,418
(47.9%)
10,063
(30.0%)
1,363
(30.0%)
614
(30.0%)
614
(30.0%)
  2) 자금조달계획
    - 시설설치비 : 49,604백만원[국비 35,065백만원, 지방비 14,539백만원]
    - 유지관리비 : 원인자부담
사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음
아. 기본계획서 열람장소 및 기간
1) 열람장소 : 경상북도 상주시 투자경제과(전화 054-537-6674)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
47. 영양 고추산업특구공공폐수처리시설 기본계획 변경승인
가. 대상지역(공동처리구역)
   - 기존 : 130,727㎡(김치공장지구, 김치․전통장류공장지구)
   - 변경 : 181,994㎡(김치공장지구, 김치․전통장류공장지구, 고추종합처리장지구)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내에서 발생하는 모든 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 615.7㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도
    쉒스크린 → 유량조정조 → 생물반응조(Bio-SAC) → 이차침전지 → 가압부상조 → 여과기 → 
UV 소독조 → 방류조 → 방류
  2) 처리능력 : 650㎥/일
  3) 처리방법 : Bio-SAC BNR 공법
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 :  장군천 → 반변천 → 낙동강 → 남해
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
구 분
유량(㎥/일)
BOD(㎎/ℓ)
비 고
사업시행 전
4,600.00
1.24
장군천 합류 전
처리시설 방류수
615.69
4.50
사업시행 후
5,215.69
1.62
장군천 합류 후
마. 공공폐수처리시설 설치․운영자에 관한 사항
1) 운영․관리자 : 영양군수
바. 부담금의 비용부담에 관한 사항
  1) 시설설치 총 사업비(추정) : 6,900백만원(국비 4,346, 원인자 등 2,554)
  2)  연간 유지관리비(추정) : 512백만원/년(원인자 전액부담)
사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거 :
구   분
금  액(백만원)
비   고
기존
변경
공사비
6,253
6,528
시운전비 포함
설계비
242
264
감리비
88
88
부대비
17
20
총사업비
6,600
6,900
아. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당 없음
자. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 경상북도 영양군 환경보전과 (054-680-6551)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상
48. 고령 동고령일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 공동처리구역
○ 구 분 : 동고령 일반산업단지 공공폐수처리시설
○ 공동처리구역 
  - 대상지역 : 경북 고령군 성산면 박곡․무계리 일원
   - 면 적 : 752,865㎡
   - 단지 지정일 : 2013. 3. 11
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
  2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 600㎥/일
다. 처리계통도․처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 처리계통도 :  유입 → 전처리 → 1차처리 → 2차처리 →  고도처리 → 방류
  2) 처리능력 : 600㎥/일(150㎥/일×4계열)
  3) 처리방법 : 생물학적 처리 + 고도처리공법
라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
  1) 방류수역 : 유수지 → 박실천 → 용소천 → 낙동강(Ⅱ지역)
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
구 분
구 분
유 량
유 량
(㎥/일)
수 질(mg/L)
수 질(mg/L)
BOD
COD
SS
T-N
T-P
낙동강
현재수질
2,546,208
2.6
6.6
23.4
4.011
0.193
방류수질
600
10.0
20.0
10.0
20.0
0.3
예측수질
2,546,808
2.6
6.6
23.4
4.015
0.193
마. 공공폐수처리시설 설치․운영자에 관한 사항
1) 설치운영․관리자 : 고령군수
바. 부담금의 비용부담에 관한 사항
  1) 시설설치비 : 7,681백만원[국고지원 5,376백만원, 원인자 2,305백만원]
      (※ 표준사업비를 초과하는 비용의 경우 원인자 부담금으로 추가 확보하여 시행)
  2) 연간유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따라 공동처리구역내 입주
기업체가 분담함
사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
  1) 사업비 내역
구 분
소요사업비(백만원)
비 고
계
7,681
공사비
7,237
설계비
323
감리비
103
부대비
18
재원별
국비(70%)
5,376
원인자 등(30%)
2,305
아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획
    
구   분
계
2015년
2016년
2017년
2017년이후
계
7,681
161
1,786
1,786
3,948
국비
5,376
-
1,307
1,306
2,763
원인자
2,305
161
479
480
1,185
(단위: 백만원)
  2) 자금조달계획
    - 시설설치비 : 국비 5,376백만원(70%), 원인자 2,305백만원(30%)
    - 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름