(13쪽 중 제5쪽)

                                  기본배점 (a)                               배점 (b)
                               비주거            주거
                                                                                                     평점
          항   목                       소형                                                                  근거
                              대형                         1점     0.9점      0.8점    0.7점     0.6점     (a*b)
                                     (500~
                            (3,000㎡        주택 1 주택 2
                                    3,000㎡
                              이상)
                                     미만)


                                                         5       5~        6~       8~      11~
    1.거실의 조명밀도(W/㎡)           9     8     8        8
                                                        미만      6미만       8미만     11미만     14미만


                                                        3.5       3.5~    4.0~      5.0~     6.0~
    2.간선의 전압강하(%)             1     1     1        1
                                                        미만      4.0미만    5.0미만    6.0미만    7.0미만


    3.최대수요전력 관리를 위한 최대
                              2     1     1        1                     적용 여부
      수요전력 제어설비


    4.실내 조명설비에 대해 군별 또는
                              1     1     -        -          전체 조명전력의 40％이상 적용 여부
     회로별 자동제어설비를 채택


    5.옥외등은 LED 조명을 사용하고 격
     등 조명(또는 조도조절기능) 및 자                                             적용 여부
                              1     1     1        1
     동 점멸기에 의한 점소등이 가능                                           (고효율제품인 경우 배점)
     하도록 구성
전
    6.층별 또는 구역별로 일괄소등스
기                             1     1     -        -                     설치 여부
     위치 설치

설
    7.층별 및 임대 구획별로 전력량계                                 층별 1대 이상 및 임대구획별 전력량계 설치
비                             1     2     -        -
     를 설치                                                           여부

부
                                                                          3개이상   2개    1개
                                                       제로에너지
문 8.건축물에너지관리시스템(BEMS)                                                    에너지원별 에너지원별 에너지원
                                                        건축물
    또는 건축물에 상시 공급되는 에                                                     전자식   전자식   전자식
                              3     3     2        2   인증 기준      -
    너지원(전력, 가스, 지역난방 등)별                                                 원격검침 원격검침 원격검침
                                                       별표1의2의
    로 전자식 원격검침계량기 설치                                                      계량기   계량기  계량기
                                                       설치기준
                                                                           설치    설치   설치


    9.역률자동 콘덴서를 집합 설치할
                              1     1     1        1                     적용 여부
      경우 역률자동조절장치를 채택


    10.대기전력자동차단장치를   통해
       차단되는 콘센트의 거실에 설치                                 80%     70%이상    60%이상    50%이상    40%이상
                              2     2     2        2
      되는 전체 콘센트 개수에 대한                                  이상       ~80%     ~70%     ~60%     ~50%
       비율


                                                        전체 승강기 동력의 60% 이상에 회생제동장치
    11.승강기 회생제동장치 설치비율        2     1     -        -
                                                                 설치 여부


                                        전기설비부분 소계


                                                                            백상지(80g/㎡)또는 중질지(80g/㎡)