제1
   764
     1호                관         보     2
                                       011
                                         .11
                                           .24
                                             .(목요일)
제8조제15항제1호 중 “
             습식간이스프링클러설비의”
                         를 “
                           간이스프링클러설비의”
                                     로 한다.
제8조제15항제2호를 삭제한다.
제8조제16항제1호 각 목 외의 부분 중 “
                       상수도설비에서 직접 연결하여 배관 및 밸브 등을 설치하는”
 을 “
   상수도직결형은”
          으로 하고,같은 조 제16항제1호가목 중 “
                                 폐쇄형간이헤드를 사용하는 경우에는
 수도용계량기,개폐표시형개폐밸브,체크밸브”
                      를 “
                        수도용계량기,급수차단장치,개폐표시형밸브,체
 크밸브”
    로 하며,“
         시험밸브.다만,『다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행령』제9조에 따라
 다중이용업소에 설치하는 상수도 직결방식의 간이스프링클러설비의 경우에는 유수검지장치를 설치
 하지 아니할 수 있다”
            를 “2개의 시험밸브의 순으로 설치할 것”
                                  으로 하며,같은 조제16항제1호나목
 중 “
   개방형간이헤드를 사용하는 경우에는 수도용계량기,개폐표시형개폐밸브,압력계,체크밸브,압
 력 등 확인시험배관,압력계,일제개방밸브,개폐표시형개폐밸브”
                                를 “
                                  간이스프링클러설비 이외의 배
 관에는 화재시 배관을 차단할 수 있는 급수차단장치를 설치할 것”
                                   으로 한다.
제8조제16항제2호 중 “
             다음 각호의 기준에 따라 설치할 것”
                                을 “
                                  수원,연성계 또는 진공계(
                                               수원이 펌
 프보다 높은 경우를 제외한다.이하 같다)
                      ,펌프 또는 압력수조,압력계,체크밸브,성능시험배관,개
 폐표시형개폐밸브,유수검지장치,시험밸브의 순으로 설치할 것”
                                으로 한다.
제8조제16항제2호 가목 및 나목을 삭제한다.
제8조제16항제3호 중 “
             다음 각 호의 기준에 따라 설치할 것”
                                 을 “
                                   수원,가압수조,압력계,체크밸브,성
 능시험배관,개폐표시형밸브,유수검지장치,2개의 시험밸브의 순으로 설치할 것”
                                         으로 한다.
제8조제16항제3호 가목 및 나목을 삭제한다.
제8조제16항제4호를 다음과 같이 신설한다.
 4.캐비닛형의 가압송수장치에 배관 및 밸브 등을 설치하는 경우에는 수원,연성계 또는 진공계(
                                                   수
 원이 펌프보다 높은 경우를 제외한다.이하 같다)
                          ,펌프 또는 압력수조,압력계,체크밸브,개폐표
 시형밸브,2개의 시험밸브의 순으로 설치할 것.다만,소화용수의 공급은 상수도와 직결된 바이패
 스관 및 펌프에서 공급받아야 한다.
제8조제18항 중 “
          법제42조제1항의 규정에 따라”
                          를 “
                            법제42조제1항에 따라”
                                        로 한다.
제9조제1호 중 단서“
           다만,동파 등의 우려가 있는 장소에는 개방형간이헤드를 사용할 수 있다.
                                                 ”를 삭
 제한다.
제9조제3호를 다음과 같이 한다.
 3.간이헤드를 설치하는 천장․반자․천장과 반자사이․덕트․선반 등의 각 부분으로부터 간이헤드
 까지의 수평거리는 2.
            3m(
              스프링클러헤드의 형식승인 및 검정기술기준 유효반경의 것으로 한다)
                                                 이
 하가 되도록 하여야 한다.다만,성능이 별도로 인정된 간이헤드를 수리계산에 따라 설치하는 경우
 에는 그러하지 아니하다.
제9조제6호 중 “
         제4호의 규정에”
                 를 “
                   제4호의 규정에도”
                            로 한다.
제10조제1항제1호 중 “
             습식유수검지장치 또는 건식유수검지장치를”
                                  을 “
                                    습식유수검지장치를”
                                             로 같은
 조 제1항제2호 중 “
            유수검지장치 및 일제개방밸브의”
                            를 “
                              습식유수검지장치의”
                                       로 한다.
제10조제2항 각 호 외의 부분 중 “
                    각호의 1의”
                          를 “
                            각 호의 어느 하나의”
                                       로 같은 조 제2항제1호 중
 “
 습식유수검지장치 또는 건식유수검지장치를”
                      을 “
                        습식유수검지장치를”
                                 로 한다.
                            61