관             보
                       제15352호                                                              2003. 3. 21. (금요일)
                    -ASME, SSPC, NEMA, ASME NQA-1                        b. Differential pressure switches with
                  4. Scope of Supply(for two 1000 MWe units)               indicator, pressure switches and level 
                    -Pressure Switches:49 EA                               switches
                    -Differential Pressure Switches/Indicators:            ·Pointer accuracy:± 1.0% FS
                      236EA                                                ·Repeatability:± 0.5% FS
                    -Special Tools:1 Lot                               -Qualification:Seismic Ⅱ, Ⅲ requirement
                    -Spare Parts:1 Lot                                 -Minimum design life:40years
                  5. Design Requirements                             6. Technical Requirements 
                    -Each pressure switch/differential pressure        -Quality Assurance Program Manual
                      switch shall be Double pole, double throw        -Quality Verification Report
                      (DPDT) type and shall be capable of              -Material Test Report 
                      interrupting at least 0.5A of inductive load   7. 신청서류교부및접수
                      at 250VDC, or 5A of resistive load at            가. 신청서류교부기간:2003년3 월20일~2003년
                      120VAC                                             4 월 4일 18:00
                    -All pressure switch shall be provided with        나. 신청서류접수기간:2003년4 월4 일~2003년
                      vacuum or over-range protection and shall          4 월18일18:00
                      withstand 130 percent of full scale pressure
                                                                       다. 신청서류 교부 및 접수처:한전 KEDO원전사
                      or full vacuum without any damage or loss          업처구매계약팀
                      or calibration                                 8. 신청자격:국가를당사자로하는계약에관한법률시
                    -Pressure sensing element shall be bellows,        행령제12조에 정한 입찰참가자격 요건을 갖추고
                      piston or bourdon tube only                      (외국 업체의 경우, 이에 준하는 요건을 갖추어야
                    -Component containing mercury will not be
                                                                       함) 해당품목의제작에필요한설비및품질보증체
                      accepted                                         제를갖춘업체로다음각호중1에해당하여야합
                    -Integral indicator shall be designed as           니다.
                      follows:                                         가. 해당품목과같은물품을설계, 제조, 납품한실
                      a. Movement                                        적이있는업체
                        ·Type:Rotary geared, cam and roller, or
                                                                       나. 해당품목의설계및제작에필요한전문기술인
                          other KEPCO accepted design
                                                                         력, 제조능력, 품질보증능력 및 사후관리체계를
                        ·Material:Stainless steel                        갖춘업체
                        · Non-metallic material: KEPCO 9. 등록신청서류:우리공사소정의신청서및관련증
                          accepted only                                빙자료, 제품안내서(Catalog) 또는 기술규격서 각
                      b. Scale and pointer material:Plastic or
                                                                       3부
                        non-corrosive metal
                                                                     10. 등록자격 심사:등록신청서에 의거 신청품목에
                    -Accuracy of instruments shall be as follows :     눀한설계/제조기술, 품질보증능력 및 일반경씁분
                      a. Local pressure gauges                         야를서류심사또는필요시실태조사를실시하여
                        ·Level gauges:± 1.0% FS                        등록적격여부를심사합니다.
                        ·Pressure gauges:± 0.5% FS
                                                                     11. 기타사항
                        ·Differential Pressure gauges:± 0.5%
                                                                       가. 자격심사후등록된업체는KEDO원전구매입
                          FS                                             찰에한하여자격이부여됩니다.
                                                                  78