yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
검사내용                   검사방법      검사결과       비 고
                       구를 설치한 것으로 본
                       다.
                     다) 지면에 미치는 중량이
                       당해 배관에 미치지 아    샘플링확인     적 부
                       니하도록 보호할 것
     배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법
6)                                     샘플링확인     적 부
     으로 마감처리를 하여야 한다.
     배관에 가열 또는 보온을 위한 설비를 설치하는 경우
7)                                     샘플링확인     적 부
     에는 안전하게 유지될 수 있도록 관리하여야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


나. 안전밸브 등
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                   검사방법      검사결과       비고
     제조·사용시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 설비
     에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭
     발 방지 성능과 규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판 등
     (이하 "안전밸브 등"이라 한다)을 설치하여야 한다. 다
     만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우
     에는 그러하지 아니하다.
     가) 압력용기(안지름, 폭, 높이 또는 단면 대각선의 길
       이가 150mm 이하인 압력용기는 제외하며, 압력
       용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로
       인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력
       또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당
1)                                     샘플링확인     적 부
       한다)
     나) 정변위 압축기
     다) 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구
       동식 펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압
       력을 초과하지 않는 경우에는 제외한다.)
     라) 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온
       도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있
       는 것으로 한정한다)
     마) 그 밖의 제조ㆍ사용 설비 및 그 부속설비로서 해
       당 설비의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할
       우려가 있는 것
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
      2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.
다. 운반용기 등
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                      검사내용                   검사방법    검사결과   비고
       용기는 견고하여 쉽게 파손될 우려가 없고 그 입구로부터
 1)                                          샘플링확인   적 부
       수납된 물질이 샐 우려가 없도록 하여야 한다.
       기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기를 사용하는 경우
 2)                                          샘플링확인   적 부
       사용연한 이내의 것을 사용해야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


라. 그 밖의 제조ㆍ사용시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                      검사내용                   검사방법    검사결과   비고
       다음에 해당하는 제조ㆍ사용 시설을 설치하는 경우에는
       내부의 이상 상태를 조기에 파악하기 위하여 온도계ㆍ
       유량계ㆍ압력계 등의 필요한 계측장치를 설치하여야 한
       다.
       가). 발열반응이 일어나는 반응장치
       나) 증류ㆍ정류ㆍ증발ㆍ추출 등 분리를 하는 장치
       다) 가열시켜 주는 물질의 온도가 가열되는 유해화학
            물질의 분해온도 또는 발화점보다 높은 상태에서
 1)                                          샘플링확인   적 부
            운전되는 설비
       라) 반응폭주 등 이상 화학반응에 의하여 유해화학물
            질이 발생할 우려가 있는 설비
       마) 온도가 섭씨 350도 이상이거나 게이지 압력이 980
            킬로파스칼 이상인 상태에서 운전되는 설비
       바) 가열로 또는 가열기
       사) 기타 가열ㆍ냉각 등 유해화학물질의 취급에 수반
            하여 온도변화가 생기는 설비
       유해화학물질을 취급하는 건축물의 구조는 바닥에 물이
 2)                                          샘플링확인   적 부
       고이지 아니하는 구조이어야 한다.
       유해화학물질 취급 호스는 작업의 형태, 위치에 따라 고
3)-1 정된 배관 설치가 용이하지 않은 경우에 한하여 사용할           샘플링확인   적 부
       수 있다.

                         가) 압송에 사용하는 설비
       액체 유해화학물질을 동력
                             를 운전하는 사람(이하
       을 사용하여 호스로 압송
                             이 조에서 "운전자"라
       (壓送)하는 작업을 하는 경
3)-2                         한다)이 보기 쉬운 위치   샘플링확인   적 부
       우에는 해당 압송에 사용
                             에 압력계를 설치하고
       하는 설비에 대하여 다음
                             운전자가 쉽게 조작할
       의 조치를 하여야 한다.
                             수 있는 위치에 동력을
검사내용                   검사방법    검사결과   비고
                         차단할 수 있는 조치를
                         할 것
                      나) 호스와 그 접속용구는
                         압송하는 부식성 액체에
                         대하여 내식성(耐蝕性),   샘플링확인   적 부
                         내열성 및 내한성을 가
                         진 것을 사용할 것
                      다) 호스에 사용정격압력을
                         표시하고 그 사용정격압
                                         샘플링확인   적 부
                         력을 초과하여 압송하지
                         아니할 것
                      라) 호스 내부에 이상압력
                         이 가하여져 위험할 경
                         우에는 압송에 사용하는    샘플링확인   적 부
                         설비에 과압방지장치를
                         설치할 것
                      마) 호스와 호스 외의 관
                         및 호스 간의 접속부분
                         에는 접속용구를 사용하    샘플링확인   적 부
                         여 누출이 없도록 확실
                         히 접속할 것
     유해화학물질 제조ㆍ사용시설이 설치된 건축물에는 환
     기설비를 설치하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에
     해당하는 경우에는 환기설비를 설치하지 아니할 수 있
     다.
     가) ｢유해화학물질 제조·사용시설 설치 및 관리에 관한
          고시｣ 제11조에 따른 배출설비가 설치되어 배출능
4)                                       샘플링확인   적 부
          력이 확보된 경우
     나) 공조설비 등이 설치되어 유효하게 배출되는 경우
          또는 송풍기나 배풍기 등을 이용한 동력식 강제배
          기를 적용한 경우
     다) 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조의 건축물
          또는 성능준수가 어려운 구조에 해당하는 경우
     부식성 물질을 취급하는 건축물은 물질이 스며들 우려
5)   가 있는 부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로 피       샘플링확인   적 부
     복하여야 한다.
     유해화학물질 제조ㆍ사용시설 및 그 밖의 공작물에는
     유해화학물질을 취급하는데 필요한 채광 및 조명 설비
6)   를 설치하여야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하      샘플링확인   적 부
     게 조도가 확보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 아
     니할 수 있다.
     인화성, 산화성, 자연발화 가) 접지에 의한 방법         샘플링확인   적 부
7)
     성 유해화학물질을 취급함 나) 공기 중의 상대습도를        샘플링확인   적 부
검사내용                    검사방법   검사결과      비고
                         70% 이상으로 하는 방
     에 있어서 정전기가 발생       법
     할 우려가 있는 설비에는 다) 공기를 이온화하는 방
                                         샘플링확인    적 부
     다음의 어느 하나에 해당       법
     하는 방법으로 정전기를 라) 기타 위와 동등 이상의
     유효하게 제거하여야 한다.      성능을 확보하는 정전기    샘플링확인    적 부
                         제거방법
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


마. 검지ㆍ경보설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                     검사방법    검사결과      비 고
     액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는
     화재를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하
     여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에
     는 그러하지 아니하다.
     가) 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 제조ㆍ사용하는
       시설 중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른
1)
       0종 또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서        샘플링확인   적 부
       타법에서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계
       ㆍ기구를 설치한 시설의 경우
     나) 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서
       감시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다.) 또는
       CCTV 등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터
       링을 하는 경우
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


바. 긴급차단 설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                   검사방법    검사결과      비고
     유해화학물질의 감압설비와 그 물질의 반응설비간의
1)   배관에는 긴급 시 물질이 역류되는 것을 효과적으로 차       샘플링확인   적 부
     단할 수 있는 조치를 하여야 한다.
     반응ㆍ분리ㆍ정제ㆍ증류 등을 하는 제조ㆍ사용설비를
     자동으로 제어하는 설비, 살수장치, 방화설비, 소화설비,
2)                                       샘플링확인   적 부
     제조설비의 냉각수펌프, 비상용조명설비, 그 밖에 제조
     ㆍ사용시설의 안전확보에 필요한 시설에는 정전 등으
검사내용                 검사방법      검사결과       비고
     로 인하여 그 설비의 기능이 상실되지 아니하도록 비상
     전력설비를 설치하고, 유해화학물질사업소 안에는 이
     상사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위한 통신설비를
     설치하여야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


사. 배출설비 및 처리설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                 검사방법      검사결과       비고
     유해화학물질(인화성 액체 또는 기체, 급성독성물질,
     발암성 물질)의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는
     건축물에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로
     배출할 수 있도록 배출설비를 설치하여야 한다. 다만,
1)                                    샘플링확인     적 부
     밀폐설비이거나, 건축물의 목적상 배출설비를 설치할
     수 없는 경우이거나, 다른 법령에서 정하는 기준에 따
     라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비
     를 설치한 경우에는 제외한다.
     유해화학물질 취급시설의 이상 운전으로 유해화학물질
2)   이 외부로 방출될 경우에는 저장ㆍ포집 또는 처리설비     샘플링확인     적 부
     를 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 하여야 한다.
     유해화학물질을 폐기ㆍ처리 또는 방출하는 설비를 설
     치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하
3)                                    샘플링확인     적 부
     거나 원격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치하여야
     한다.
     냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각ㆍ폐수처리 등의 방법
     으로 유해화학물질의 부산물, 흄, 포집가스 또는 폐수
4)                                    샘플링확인     적 부
     등을 폐기ㆍ처리하는 공정은 유해화학물질이 외부로
     방출되지 아니하도록 한다.

     안전밸브등으로부터 배출되는 유해화학물질은 연소ㆍ
     흡수ㆍ세정(洗淨)ㆍ포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으
     로 처리하여야 한다. 또한, 유해화학물질 취급시설을
     설치·운영하는 자는 다음 가)부터 마)까지 중 어느 하
     나에 해당하는 경우에는 배출되는 유해화학물질을 안
5)   전한 장소로 유도하여 처리해야 한다. 다만, 바)의 경   샘플링확인     적 부
     우는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하
     여 외부로 직접 배출할 수 있다.
     가) 배출물질 연소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등
       의 방법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할
       우려가 있는 경우
검사내용                   검사방법     검사결과       비고
     나) 배출물질을 연소처리할 때에 유해성기체를 발생
       시킬 우려가 있는 경우
     다) 고압상태의 유해화학물질이 대량으로 배출되어
       연소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등의 방법으
       로 완전히 처리할 수 없는 경우
     라) 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 기체 또
       는 인화성 액체 저장설비에 안전밸브 등이 설치될
       때에 저장설비에 냉각설비 또는 자동소화설비 등
       안전상의 조치를 하였을 경우
     마) 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되
       어 재해의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화
       설비를 설치하는 등 안전상의 조치를 하였을 경우
     바) 공정특성 상 배출되는 유해화학물질을 처리할 수
       없으며 처리공정 설치로 인하여 위험성이 증대될
       우려가 있는 경우
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


아. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                   검사방법     검사결과       비고
     액체 유해화학물질 제조ㆍ사용시설의 바닥둘레에는 유
     해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱,
     트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설치하여
     야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 확산
     을 방지하기 위한 집수시설을 설치한 경우에는 적절하
     게 설치한 것으로 본다.
1)                                     샘플링확인    적 부
     가) 집수시설은 해당물질에 견디는 재질을 사용하거
       나 적절한 마감처리를 할 것
     나) 집수시설은 외부로 유출되지 아니하는 구조로 할
       것
     다) 용기를 취급하는 경우에는 집수시설의 용량을 최
       대 단일 용기의 100% 이상으로 할 것
     유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을
2)   취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야       샘플링확인    적 부
     한다.
     유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에
     적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구
3)                                     샘플링확인    적 부
     비하여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객
     등을 고려하여 충분한 수량을 비치해야 한다.
검사내용                 검사방법      검사결과         비고
     작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소(실내 또는 실외)에
4)   긴급세척시설을 설치하고, 접근통로에 장애물이 없도      샘플링확인      적 부
     록 하여야 한다. 다만, 물반응성 물질은 제외한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


자. 제조•사용시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                 검사방법      검사결과         비고
     이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품
     의 방출, 불활성기체의 주입이나 냉각용수 등의 공급
1)                                    샘플링확인      적 부
     을 위한 장치를 설치하여야 하며 안전하고 정확하게
     조작할 수 있도록 보수ㆍ유지하여야 한다.
     유해화학물질 취급시설의 안전을 확보하기 위하여 필
     요한 곳에는 유해화학물질을 취급하는 시설 또는 일반
2)   인의 출입을 제한하는 시설이라는 것을 명확하게 알아     전수확인       적 부
     볼 수 있도록 적절한 표지를 하고, 관계자가 아닌 자의
     출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를 하여야 한다.
     유해화학물질 취급시설에 원재료를 공급하는 취급자
     의 오조작으로 인하여 발생하는 폭발ㆍ화재 또는 물질
3)   의 누출을 방지하기 위하여 그 취급자가 보기 쉬운 위    전수확인       적 부
     치에 원재료의 종류, 원재료가 공급되는 설비명 등을
     표시하여야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


차. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                 검사방법      검사결과       검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                   전수확인       적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수           전수확인       적 부
특이ㆍ권고사항




비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
     3. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.
[별지 제14호 서식]

                 유해화학물질 취급시설 정기ㆍ수시검사표
                             (실내 저장 시설 및 설비)


[시설현황]

           시설명                    취급물질명               연간 취급량




[검사내역]
가. 저장설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                   검사방법    검사결과       비 고
                      가) 저장설비의 내면에는
                       부식이 일어나지 않는
                       재질을 사용하거나 부     샘플링확인   적 부
                       식방지 조치를 해야 한
                       다.
     저장설비에는 해당 물질의
                      나) 저장설비의 외면에는
     특성에 적합한 재질을 사
1)                     녹을 방지하기 위한 도
     용하는 등의 아래의 부식
                       장 등을 하여야 한다.
     방지 조치를 하여야 한다.
                       다만, 설비의 재질이 부
                                       샘플링확인   적 부
                       식의 우려가 없는 스테
                       인레스 강판 등인 경우
                       에는 그러하지 아니하
                       다.
     저장탱크에는 내부물질 상태를 확인할 수 있도록 온도
2)   계, 액위계, 유량계, 압력계 등의 필요한 계측장치를 설   샘플링확인   적 부
     치하여야 한다.
                      가) 화재 예방상 지장이
                                       샘플링확인   적 부
                       없는 장소에 설치할 것
                      나) 주입호스 또는 주입관
                       과 결합할 수 있고, 결
     유해화학물질의 저장시설                      샘플링확인   적 부
                       합하였을 때 물질이 새
3)   및 설비의 주입구는 다음
                       지 아니할 것
     의 기준을 따라야 한다.
                      다) 주입구에는 밸브 또는
                       뚜껑을 설치하고 물질
                                       샘플링확인   적 부
                       유입시 외에는 닫힘 상
                       태를 유지할 것
검사내용                    검사방법    검사결과       비 고
                    라) 주입구에는 유해화학
                       물질명을 정확하게 표      샘플링확인   적 부
                       시할 것
                    마) 주입구 주위에는 새어
                       나온 물질이 외부로 유
                                        샘플링확인   적 부
                       출되지 아니하도록 하
                       는 설비를 설치할 것
                    바) 주입구는 함부로 개폐
                       되지 않도록 잠금장치
                       를 설치할 것. 다만, 주
                                        샘플링확인   적 부
                       입구 조작이 엄격하게
                       제한되는 경우에는 그
                       렇지 아니하다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


나. 저장시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                    검사방법    검사결과       비고
     인화성, 발화성 및 산화성물질을 저장하는 저장시설은       샘플링확인    적 부
1)
     각층의 바닥면 보다 높게 하여야 한다.              샘플링확인    적 부
     실내 저장시설의 건축물은 「건축법」 또는 「위험물안
2)                                      샘플링확인    적 부
     전관리법」에서 정한 높이 기준을 따른다.
     저장시설의 구조는 유해화학물질의 유출ㆍ누출을 방
3)   지하기 위하여 저장하는 물질의 종류ㆍ온도ㆍ압력 및        샘플링확인    적 부
     사용 환경에 따라 적절한 것으로 하여야 한다.
     저장탱크와 건축물 벽과의 사이 및 저장탱크 상호간에
     는 0.5m 이상의 간격을 유지하여야 한다. 다만, 다음
     중 어느 하나에 해당하는 경우에는 간격을 유지한 것
     으로 본다.
     가) 설비의 정비 및 보수 시 작업자가 작업할 수 있는
4)     충분한 공간이 확보된 경우                   샘플링확인    적 부
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 실내 저장시설
       로서 부식ㆍ손상ㆍ노후화 여부점검 등의 안전점
       검(다만, 설비 또는 벽과 맞닿는 경우 제외)을 실시
       하고 기록관리하는 경우이거나 다른 법령에 따라
       실시한 검사 결과 합격한 경우

     저장시설이 저장시설 외의 용도로 사용하는 부분과 물
5)   리적으로 구획되지 아니한 경우에는 저장시설이 설치        샘플링확인    적 부
     된 실 전체에 ｢유해화학물질 실내 저장시설 설치 및
검사내용                      검사방법    검사결과     비고
     관리에 관한 고시｣ 제6조제1호 부터 제6조제3호에 따
     른 기준을 적용하여야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
      2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


다. 배관설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                      검사방법    검사결과     비 고
     배관 또는 그 배관(저장시설 또는 그 배관의 밸브나 콕
     은 제외한다) 중 유해화학물질이 접촉하는 부분에 대해
     서는 유해화학물질에 의하여 그 부분이 부식되어 폭발
1)                                         샘플링확인   적 부
     ㆍ화재 또는 누출되는 것을 방지하기 위하여 물질의 종
     류ㆍ온도ㆍ농도 등에 따라 부식이 잘 되지 않는 재료를
     사용하거나 도장(塗裝) 등의 조치를 하여야 한다.
     배관의 덮개ㆍ플랜지ㆍ밸브 및 콕의 접합부는 유해화
     학물질의 누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사
     용하고 접합면을 서로 밀착시키는 등 확실한 방법으로
     하고 보수가 필요한 경우에는 적절하게 조치하여야 하
     며, 설계압력이 0.2MPa를 초과하는 배관의 경우에는 용
     접 접합부 20%에 대하여 비파괴시험을 하여야 한다.
     다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 비파괴시
     험을 실시한 것으로 본다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내
       부 감시 시스템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록
       체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관
2)                                         샘플링확인   적 부
       리 시스템을 구축한 경우(다만, 안전관리 시스템에
       의해 보호되는 범위에 한함)
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주
       기적인 배관 두께측정계획을 수립하고 수행 결과
       를 기록관리하는 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위
       험도기반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하
       는 경우
     라) 2015년 1월 1일 이후부터 2017년 12월 21일 이
       전에 착공한 시설로서 화학물질관리법 제24조 제
       2항에 따라 실시한 검사결과서를 갖춘 경우

     밸브는   다음의   기준에 가) 밸브 등에는 그 밸브
     따라 적절하게 설치하여       등의 개폐방향(조작스
3)                                         샘플링확인   적 부
     야 하며, 취급자가 그       위치에 의하여 그 밸브
     밸브 등을 적절히 조작       등이 설치된 저장설비
검사내용                    검사방법    검사결과   비 고
                에 안전상 중대한 영향
                을 미치는 밸브 등에는
                그 밸브 등의 개폐상태
                를 포함한다)을 색채 등
                으로 표시하여 구분되
                도록 하여야 한다.
               나) 밸브 등(조작스위치로
                개폐하는 것은 제외한
                다)이 설치된 배관에는
                그 밸브 등의 가까운
                부분에 쉽게 알아볼 수    샘플링확인   적 부
                있는 방법으로 그 배관
                내의 물질의 종류 및
                방향이 표시되도록 하
                여야 한다.
               다) 상시 사용하지 않는
                밸브 등은 자물쇠를 채
                우거나 봉인하는 등의
                조치를 하여야 한다. 다
                만, 긴급 시에 사용하는   샘플링확인   적 부
할 수 있도록 조치하여    것이거나 일반인의 출
야 한다.           입이 철저히 통제된 구
                역의 경우에는 그러하
                지 아니하다.
               라) 밸브 등을 조작하는
                장소에는 밸브 등의 기
                능 및 사용빈도에 따라
                그 밸브 등을 확실히     샘플링확인   적 부
                조작하는 데 필요한 발
                판과 조명도를 확보해
                야 한다.
               마) 안전밸브 또는 방출밸
                브에 설치된 스톱밸브
                는 그 밸브의 수리 등
                을 위하여 특별히 필요    샘플링확인   적 부
                한 때를 제외하고는 항
                상 완전히 열어 놓아야
                한다.
               바) 밸브와 배관과의 접속
                은 접합부위가 이탈되
                                샘플링확인   적 부
                지 않도록 관리하여야
                한다.
검사내용                         검사방법    검사결과   비 고
                    사) 밸브는 배관의 강도와
                        같거나 커야하며 외력,
                        진동 등에 의하여 의도
                                            샘플링확인   적 부
                        하지 않은 개폐가 이루
                        어지지 않도록 관리되
                        어야 한다.
     배관을 지상에 설치하는 경우에는 풍압ㆍ지반침하 및
     온도변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하고, 지면에
     닿지 아니하도록 하여야 하며 배관의 외면에 부식방지
4)                                          샘플링확인   적 부
     를 위한 도장을 하여야 한다. 다만, 불변강관 또는 부
     식의 우려가 없는 재질의 배관의 경우에는 부식방지를
     위한 도장을 아니할 수 있다.
                    가) 금속성 배관의 외면에
                        는 부식방지를 위하여
                        도장ㆍ코팅 또는 전기         샘플링확인   적 부
                        방식 등의 필요한 조치
                        를할것
                    나) 배관의 접합부분(용접
                        에 의한 접합부 또는
                        물질의 누출의 우려가
                        없다고 인정되는 방법
                        에 의하여 접합된 부분
                        을 제외한다)에는 물질
                        의 누출여부를 점검할
     배관을 지하에 매설하는
                        수 있는 점검구를 설치
5)   경우에는 다음의 기준에
                        할 것. 다만, 2014년 12
     적합하게 하여야 한다.                           샘플링확인   적 부
                        월 31일 이전 착공한
                        배관으로서 공정운전조
                        건(온도, 압력, 전류)에
                        대해 안전점검 수행 및
                        기록관리를 하는 경우
                        이거나 다른 법령에 따
                        라 실시한 검사 결과 합
                        격한 경우에는 점검구
                        를 설치한 것으로 본다.
                    다) 지면에 미치는 중량이
                        당해 배관에 미치지 아        서면검사    적 부
                        니하도록 보호할 것
     배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법
6)                                          샘플링확인   적 부
     으로 마감처리를 하여야 한다.
     배관에 가열 또는 보온을 위하 설비를 설치하는 경우
7)                                          샘플링확인   적 부
     에는 안전하게 유지될 수 있도록 관리하여야 한다.
검사내용                      검사방법    검사결과      비 고
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


라. 안전밸브 등
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                      검사방법    검사결과      비고
     설비 중 다음의 어느 하나에 해당하는 설비에 대해서
     는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성
     능과 규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판 등(이하 "안
     전밸브 등"이라 한다)을 설치하여야 한다. 다만, 안전
     밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러
     하지 아니하다.
     가) 압력용기(안지름, 폭, 높이 또는 단면 대각선의 길
       이가 150mm 이하인 압력용기는 제외하며, 압력
       용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로
       인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력
       또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당
1)                                        샘플링확인   적 부
       한다)
     나) 정변위 압축기
     다) 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구
       동식 펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압
       력을 초과하지 않는 경우에는 제외한다.)
     라) 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온
       도에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있
       는 것으로 한정한다)
     마) 그 밖의 저장설비 및 그 부속설비로서 해당 설비
       의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가
       있는 것
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
      2. 설치검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


마. 그 밖에 실내 저장시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수
확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                    검사방법    검사결과      비고

     유해화학물질 이송용 펌프 가) 펌프설비는 견고한 기
                                          샘플링확인    적 부
     설비 및 그 펌프실(펌프 및     초 위에 고정할 것
1)
     이에 부속하는 전동기를 위 나) 펌프실의 바닥의 주위
                                          샘플링확인    적 부
     한 건축물과 그 밖의 공작물     에는 높이 0.2m 이상의
검사내용                     검사방법    검사결과   비고
                          턱 등 을 만들 것
                         다) 펌프실의 바닥은 물질
                          이 스며들지 아니하는
                          재료로 적당히 경사지게     샘플링확인   적 부
                          하고 그 최저부에 집수
                          설비를 설치할 것
                         라) 펌프실에는 물질을 취
       을 말한다)은 다음의 기준
                          급하는데 필요한 채광,
       에 적합하게 하여야 한다.                      샘플링확인   적 부
                          조명 및 환기의 설비를
                          설치할 것
                         마) 물질의 증기가 체류할
                          우려가 있는 펌프실에는
                          그 증기를 실외의 높은     샘플링확인   적 부
                          곳으로 배출하는 설비를
                          설치할 것
                         가) 펌프설비는 견고한 기
                                           샘플링확인   적 부
                          초 위에 고정할 것
                         나) 펌프설비 주위에 높이
       유해화학물질 이송용 펌프      0.15m 이상의 턱 등을   샘플링확인   적 부
       실 외의 장소에 설치하는      만들 것
 2)    유해화학물질 이송용 펌프 다) 나)에 따른 턱으로 구획
       설비는 다음의 기준에 적      된 공간의 바닥은 물질

       합하게 하여야 한다.        이 스며들지 아니하는
                                           샘플링확인   적 부
                          재료로 적당히 경사지게
                          하고 그 최저부에 집수
                          설비를 설치할 것
       유해화학물질 취급 호스는 작업의 형태, 위치에 따라 고
3)-1 정된 배관 설치가 용이하지 않은 경우에 한하여 사용할         샘플링확인   적 부
       수 있다.
                         가) 압송에 사용하는 설비
                          를 운전하는 사람(이하
                          이 조에서 "운전자"라
                          한다)이 보기 쉬운 위치
       액체 유해화학물질을 동력      에 압력계를 설치하고      샘플링확인   적 부
       을 사용하여 호스로 압송      운전자가 쉽게 조작할
       (壓送)하는 작업을 하는 경    수 있는 위치에 동력을
3)-2
       우에는 해당 압송에 사용      차단할 수 있는 조치를
       하는 설비에 대하여 다음      할 것
       의 조치를 하여야 한다.     나) 호스와 그 접속용구는
                          압송하는 부식성 액체에
                          대하여 내식성(耐蝕性),    샘플링확인   적 부
                          내열성 및 내한성을 가
                          진 것을 사용할 것