관         보
               제14831호                                     2001. 6. 21. (목요일)
                고            시
                                                밸브또는막음판등을사용하여완전히폐쇄
            ◉교육인적자원부고시제2001-5호
                                                한다.
             학교수업료및입학금에관한규칙 제10조제1항의 규
                                               나. 비압력탱크의 시험압력은 0.2㎏/㎠, 압력탱
            정에의거2001학년도한국방송통신눀학교특수눀학
                                                크의시험압력은최눀상용압력의1.1배의압
            원의연간수업료및입학금의정액을다음과같이고
                                                력으로한다. 이 경우 가압가스는 불활성가스
            시합니다.
                                                등을사용한다.
                2001년6 월21일
                                               다. 가압중에 노출되어 있는 배관접속부등에 비
                          교육인적자원부장관
                                                눗물등을뿌려누설여부를확인하여야한다.
                2001학년도한국방송통신눀학교특수눀학원
                                               라. 탱크와 연결된 지하매설배관과 지하탱크는
                수업료및입학금정액표
                                                시험압력으로가압한후10분동안유지시켜
                                 (단위:원/연간)
                                                안정된시험압력을확인하고그이후50분동
            입 학 금수 업 료비                  고
                                                안압력변화를측정하여압력강하가안정된시
             129,000 454,000
                                                험압력의10%를초과할경우에는불합격으로
                                                한다. 이때안정된시험압력이라함은가압후
            ◉행정자치부고시제2001-8호
                                                유지시간동안압력강하가시험압력의15% 이
             소방법시행규칙(이하“규칙”이라한다) 제10조의5
                                                하인압력을말한다.
            제5항의 규정에 의한 고시 제1999-3호(1999.
                                              5. 진공시험
            2.24.) “위험물제조소등의 정기점검기준”중 일부를
                                               가. 시험부위에 비눗물등의 발포제를 고루 도포
            다음과같이개정고시합니다.
                                                한후400㎜Hg이상의 진공압력(부압)이 걸리
                2001년 6 월21일
                                                도록한다.
                          행정자치부장관
                                               나. 시험결과 기포생성등 누설이 확인될 경우에
                위험물제조소등의정기점검기준중개정
                                                는불합격으로한다.
            위험물제조소등의정기점검기준중일부를다음과같
                                            제8조제1항및제2항을각각다음과같이한다.
            이개정한다.
                                              ①규칙별표1의4제3호의규정에의한종합판정은
            제3조중제2항을삭제하고, 동조제8항중“누설점검”
                                              한국소방검정공사가위험물탱크안전성능시험자가
            을“점검”으로하며, 동조제9항중“별표1 및별표3”
                                              제출하는시험성적서와관련자료를분석하는방법
            을“별표”로한다.
                                              으로하되필요시에는비파괴시험의실시사항을확
            제5조를삭제한다.
                                              인하여야한다. 비파괴시험의 일부를 확인한 결과
            제6조제2항제3호및제4호를각각다음과같이하고,
                                              결함이있거나위험물탱크안전성능시험자가제출
            동항에제5호를다음과같이신설한다.
                                              한성적서등과일치하지아니하는경우에는그내
             3. 비파괴시험
                                              용을점검신청자와위험물탱크안전성능시험자에게
              가. 비파괴시험방법및판정기준은행정자치부장
                                              통보하여야한다.
                관이정하여고시하는“위험물탱크안전성능시
                                              (2)위험물탱크안전성능시험자가비파괴시험을부적
                험기준”에의한다.
                                              합하게실시하여재시험을하게한경우공사는당
              나. 기타 육안으로 확인할수있는용접누락·용
                                              해위험물탱크안전성능시험자의등록을받은시·
                접부족등의결함이있는경우에는불합격으로
                                              도지사에게그내용을통보하여야한다.
                한다.
                                            별표1·별표2-1 및별표2-2를각각삭제한다.
             4. 누설시험
                                            별표3을별표로하고별표(종전의별표3)의(주)를
              가. 탱크의 위험물을 완전히 비우고 개구부는
                                           11