■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별표 5]

              소방시설등의 유지·관리 분야 평가기준(제7조제1항제3호 관련)


1. 공통진단항목

                                      평가 기준

 분야                                            평가 점수
       항목      세부항목
                            1점         2점        3점        4점        5점

                          소화기 적응
                           성 부적합,
              소화기의 종류,               부적합 5개              일부 사용 시
                          배치기준, 압
              배치, 압력 적합              이상 10개     5개미만     장애 요인 존    이상 없음
                          력 부적합 다
                  성                    미만                   재
                           수(10개 이
      소화기구                    상)


                          기타 소화기     부적합 10개             일부 사용 시
              기타 소화기구
                           구 부적합     미만 5개 이    5개미만     장애 요인 존    이상 없음
               의 적합성
                          10개 이상        상                   재

                                               가압송수장치
                                     가압송수장치
              가압송수장치                           일시 정지 또   가압송수장치
                          가압송수장치     수동기동 가
              성능 및 작동                          는 수동 상태   의 일부 경미    이상 없음
                           작동 불가     능하나 자동
                상태                             유지 및 일부   한 기능 미비
                                      은 불가
                                                기능 미비
      옥내·외                                     방수압력 기
                                                         방수압력의
      소화전     방수압력 적절     방수압력 전     방수압력 일    준의 10퍼센
                                                         일시적인 미     이상 없음
                 성        체 기준 미달    부 기준 미달   트 내의 미     달(복구)
                                                  달
                          작동 불가 또    작동 기능 일   외형의 손상,
              기타 소화전설                                    경미한 기능
                          는 심각한 상    부 불량 및    변형 등이 심              이상 없음
 소화            비의 적절성                                    및 상태 미비
                             태        심한 상태     한 상태
                                               가압송수장치
                                     가압송수장치
              가압송수장치                           일시 정지 또   가압송수장치
                          가압송수장치     수동기동 가
              성능 및 작동                          는 수동 상태   의 일부 경미    이상 없음
                           작동 불가     능하나 자동
                상태                             유지 및 일부   한 기능 미비
                                      은 불가
                                                기능 미비
                                               작동은 되나
                          작동 불가 또    작동 기능 일             일부 사용 시
              가스계소화설비                          약제 부족 및
                          는 매우 심각    부 불량 및              장애 요인 존    이상 없음
              등의 작동상태                          완전 소화가
                            한 상태      심한 상태                 재
                                                 불가
      자동소화                작동 불가 또    작동 기능 일   외형의 손상,
              헤드 및 감지기                                   경미한 기능
        설비                는 매우 심각    부 불량 및    변형 등이 심              이상 없음
               의 작동 여부                                   및 상태 미비
       (장치)                 한 상태      심한 상태     한 상태

                          자동 기동 불              일시 수동 또
                                     수동기동 가
              자동 작동 및     가, 유지관리               는 정지 상   경미한 기능
                                     능하나 자동                         이상 없음
              유지관리 상태     불량으로 작               태, 유지관리   및 상태 미비
                                      은 불가
                           동 불량                   불량

                                     기능 일부 불   외형의 손상,
              기타 자동소화                                    경미한 기능
                          심각한 상태     량 및 심한    변형 등이 심              이상 없음
              설비의 적절성                                    및 상태 미비
                                       상태       한 상태

      자동화재    감지기 설치 및    미설치 구역     감지기 회로    감지기 일부    감지기 불량
 경보                                                                 이상 없음
      탐지설비    회로 감시상태     존재 (1회로    일부불가 (1   불량 (10개   (10개미만),