yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
검사내용                      검사방법        검사결과    비 고
         모 등을 고려하여 사업장 자체적으로 세운 관리계
         획의 주기를 의미한다. 이하 같다.)으로 시설물 및
         지반 이상 유무를 확인하여 관리하는 경우
      다. 다른 법령에 따라 실시한 검사증, 합격증 등을 갖춘
          경우 검사 결과 합격한 경우
      저장설비 중 진동이 심한 곳에는 진동을 최소화할 수 있
8)                                         서면검사 후 샘플링확인   적 부
      는 조치를 하여야 한다.
                       가. 저장설비의 밑판 아래에
                           밑판의 부식을 유효하
                           게 방지할 수 있도록 아 서면검사 후 샘플링확인     적 부
      저장설비의 밑판이 지반면        스팔트샌드 등의 방식
      에 접하게 설치하는 경우에       재료를 댈 것
      는 다음 중 하나의 기준에 나. 저장설비의 밑판에 전
9)
      따라 밑판 외면의 부식을        기방식의 조치를 강구 서면검사 후 샘플링확인       적 부
      방지하기 위한 조치를 강구       할 것
      하여야 한다.          다. 가ㆍ나의 기준과 동등
                           이상으로 밑판의 부식
                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
                           을 방지할 수 있는 조
                           치를 강구할 것
      물반응성물질(고체물질에 한한다)의 저장설비에는 방수
10)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
      성의 피복설비를 설치하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
나. 저장시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                    검사내용                       검사방법        검사결과    비고
      저장시설의 구조는 유해화학물질의 유출ㆍ누출을 방지
1)    하기 위하여 저장하는 물질의 종류ㆍ온도ㆍ압력 및 사용        서면검사 후 샘플링확인    적 부
      환경에 따라 적절한 것으로 하여야 한다.
      저장탱크 상호간에는 0.5m 이상의 간격을 유지하여야 한
      다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 간격을
      유지한 것으로 본다.
      가. 설비의 정비 및 보수 시 작업자가 작업할 수 있는
       충분한 공간이 확보된 경우
2)                                         서면검사 후 샘플링확인    적 부
      나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 실내 저장시설로서
         부식ㆍ손상ㆍ노후화 여부점검 등의 안전점검(다만,
         설비 또는 벽과 맞닿는 경우 제외)을 실시하고 기록
         관리하는 경우이거나 다른 법령에 따라 실시한 검
         사 결과 합격한 경우
      눈ㆍ비 등을 피하거나 차광 등을 위하여 저장시설에 캐노
      피 또는 지붕을 설치하는 경우에는 환기에 지장을 주지
3)                                         서면검사 후 샘플링확인    적 부
      아니하는 구조로 하여야 한다. 이 경우 벽은 설치하지 아
      니하여야 한다.
      유해화학물질 저장시설에는 필요한 경우 조명 설비를
4)                                         서면검사 후 샘플링확인    적 부
      갖추어야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
다. 배관설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                  검사내용                          검사방법        검사결과   비고
     배관의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 성질 및 화학
     적 성분을 가지는 것이어야 한다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시
       시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계
       등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을
       구축한 경우
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인
1)                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
       배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의
       유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는
       경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기
       반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우
     라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령
       에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우

     배관은 물질을 안전하게 수송할 수 있는 적절한 구조를 가지고
     있어야 한다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시
       시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계
       등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을
       구축한 경우
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인
2)                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
       배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의
       유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는
       경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기
       반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우
     라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령
       에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우

     배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한 강도
     및 두께를 가지고 있어야 한다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시
       시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록 체계
       등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을
       구축한 경우
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인
3)                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
       배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의
       유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하는
       경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기
       반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우
     라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법령
       에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
     배관 또는 그 배관(저장시설 또는 그 배관의 밸브나 콕은 제외한
4)                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
     다) 중 유해화학물질이 접촉하는 부분에 대해서는 유해화학물
검사내용                            검사방법        검사결과   비고
     질에 의하여 그 부분이 부식되어 폭발ㆍ화재 또는 누출되는 것
     을 방지하기 위하여 물질의 종류ㆍ온도ㆍ농도 등에 따라 부식
     이 잘 되지 않는 재료를 사용하거나 도장(塗裝) 등의 조치를 하
     여야 한다.
     배관의 덮개ㆍ플랜지ㆍ밸브 및 콕의 접합부는 유해화학물질의
     누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면을
     서로 밀착시키는 등 확실한 방법으로 하고, 설계압력이 0.2MPa
     를 초과하는 배관의 경우에는 용접 접합부 20%에 대하여 비파
     괴시험을 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우
     에는 비파괴시험을 실시한 것으로 본다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시
       시스템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록 체계 등 공정운전
5)     실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우            서면검사 후 샘플링확인   적 부
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인
       배관 두께측정계획을 수립하고 수행 결과를 기록 관리하는
       경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반
       검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우
     라) 2015년 1월 1일 이후부터 2017년 12월 21일 이전에 착공
       한 시설로서 화학물질관리법 제24조 제2항에 따라 실시한
       검사결과서를 갖춘 경우


                         가. 밸브 등에는 그 밸브 등의
                            개폐방향(조작스위치에
                            의하여 그 밸브 등이 설
                            치된 저장설비에 안전상
                            중대한 영향을 미치는 밸          샘플링확인       적 부
                            브 등에는 그 밸브 등의
                            개폐상태를 포함한다)을
                            색채 등으로 표시하여 구
                            분되도록 하여야 한다.



                      나. 밸브 등(조작스위치로 개
     저장시설 및 설비 중 밸브 등의   폐하는 것은 제외한다)이
     경우에는 다음의 기준에 따라     설치된 배관에는 그 밸브
                         등의 가까운 부분에 쉽게
     취급자가 그 밸브 등을 적절히                              샘플링확인       적 부
6)                       알아볼 수 있는 방법으로
     조작할 수 있도록 조치하여야     그 배관내의 물질의 종류
     한다.                 및 방향이 표시되도록 하
                         여야 한다.


                         다. 상시 사용하지 않는 밸브
                           등은 자물쇠를 채우거나
                           봉인하는 등의 조치를 하
                           여야 한다. 다만, 긴급 시
                                                   샘플링확인       적 부
                           에 사용하는 것이거나 일
                           반인의 출입이 철저히 통
                           제된 구역의 경우에는 그
                           러하지 아니하다.


                         라. 밸브 등을 조작하는 장소
                                                   샘플링확인       적 부
                           에는 밸브 등의 기능 및
검사내용                         검사방법        검사결과   비고
                         사용빈도에 따라 그 밸브
                         등을 확실히 조작하는 데
                         필요한 발판과 조명도를
                         확보해야 한다.


                       마. 안전밸브 또는 방출밸브
                         에 설치된 스톱밸브는 그
                         밸브의 수리 등을 위하여
                                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
                         특별히 필요한 때를 제외
                         하고는 항상 완전히 열어
                         놓아야 한다.




     설계압력이 0.2 MPa 초과하는 배관에 대하여는 그 배관에
     걸리는 최고사용압력(사용 상태에서 배관에 걸리는 최고 압
     력을 말한다. 이하 같다) 또는 설계압력의 1.2배 이상의 압
     력으로 내압시험(불연성의 액체 또는 기체를 이용하여 실시
     하는 시험을 포함한다)을 실시하여 누출 그 밖의 이상이 없
     는 것으로 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는
     경우에는 내압시험을 실시한 것으로 본다.
     가) 내압시험 대상인 배관의 일부분을 신규설치·보수 작업
       등의 이유로 용접 시 해당 배관 용접부의 100%가 비파
       괴시험(방사선투과, 초음파 탐상)에 합격한 경우
     나) 최고사용압력 1MPa 이하의 배관 중 이음매 없는 1인치
7)     이하의 배관을 사용압력 이상으로 내압시험을 실시한             서면검사        적 부
       경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 주기적
       (검사항목, 시설의 규모 등을 고려하여 사업장 자체적
       으로 세운 관리계획의 주기를 의미한다. 이하 같다.) 두
       께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 시험실
       시 결과서를 하나 이상 갖춘 경우
     라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 공급차
       단 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른
       안전관리 시스템을 구축한 경우
     마) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법
       령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우


     배관을 지상에 설치하는 경우에는 풍압ㆍ지반침하 및 온도
     변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하고, 지면에 닿지 아니
     하도록 하여야 하며 배관의 외면에 부식방지를 위한 도장을
8)                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
     하여야 한다. 다만, 불변강관 또는 부식의 우려가 없는 재질
     의 배관의 경우에는 부식방지를 위한 도장을 아니할 수 있
     다.

                    가. 금속성 배관의 외면에는
     배관을 지하에 매설하는 경    부식방지를 위하여 도장
                                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
9)   우에는 다음의 기준에 적합    ㆍ코팅 또는 전기방식 등
                       의 필요한 조치를 할 것
     하게 하여야 한다.
                       나. 배관의 접합부분(용접에      서면검사 후 샘플링확인   적 부
검사내용                            검사방법        검사결과   비고

                           의한 접합부 또는 물질의
                           누출의 우려가 없다고 인
                           정되는 방법에 의하여 접
                           합된 부분을 제외한다)에
                           는 물질의 누출여부를 점
                           검할 수 있는 점검구를 설
                           치할 것. 다만, 2014년 12
                           월 31일 이전 착공한 배관
                           으로서 공정운전조건(온
                           도, 압력, 전류)에 대해 안
                           전점검 수행 및 기록관리
                           를 하는 경우이거나 다른
                           법령에 따라 실시한 검사
                           결과 합격한 경우에는 점
                           검구를 설치한 것으로 본
                           다.

                          다. 지면에 미치는 중량이 당
                           해 배관에 미치지 아니하           서면검사         적 부
                           도록 보호할 것

      배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로
10)                                                샘플링확인        적 부
      마감처리를 하여야 한다.

      배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 조치 등 필요한 조
11)                                             서면검사 후 샘플링확인    적 부
      치를 마련하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


라. 안전밸브 등
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                   검사내용                           검사방법         검사결과   비고

      설비 중 다음의 어느 하나에 해당하는 설비에 대해서는
      과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성능과
      규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판 등(이하 "안전밸브 등
      "이라 한다)을 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에 상
      응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.
      가) 압력용기(안지름이 150mm 이하인 압력용기는 제외
       하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의
       파열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압
1)     력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당         서면검사 후 샘플링확인       적 부
       한다)
      나) 정변위 압축기
      다) 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구동식
        펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압력을 초
        과하지 않는 경우에는 제외한다.)
      라) 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에
       서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으
       로 한정한다)
검사내용                        검사방법        검사결과   비고

     마) 그 밖의 저장설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의 최
          고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 것

     안전밸브 등은 안전밸브 등을 통하여 보호하려는 설비의
     최고사용압력 또는 설계압력 이하에서 작동되도록 하여
     야 한다. 다만, 안전밸브 등이 2개 이상 설치된 경우 1개
2)                                             서면검사        적 부
     는 최고사용압력 또는 설계압력의 1.05배(외부화재를 대
     비한 경우에는 1.1배) 이하에서 작동되도록 설치할 수 있
     다.
     안전밸브 등의 배출용량은 그 작동원인에 따라 각각의
3)   소요분출량을 계산하여 가장 큰 수치를 해당 안전밸브              서면검사        적 부
     등의 배출용량으로 하여야 한다.
     파열판 작동 후 지속적으로 유출되는 유해화학물질을 차
     단할 필요가 있는 저장설비 및 그 부속설비에는 파열판
4)                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
     과 안전밸브를 직렬로 설치하고 그 사이에는 압력지시계
     또는 자동경보장치를 설치하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


마. 그 밖에 실외 저장시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                    검사내용                        검사방법       검사결과   비고

     인화성, 자연발화성, 산화성, 폭발성 유해화학물질을 취급
     하는 건축물 및 구조물의 불연재료, 내화구조 등은 「위험
     물안전관리법」 또는 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 따
     라 화재ㆍ폭발 예방에 안전한 구조로 하여야 한다. 다만,
     다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 안전한 구조로 설
     치된 것으로 본다.
     가) 「위험물안전관리법」 제2조 제1항 제1호에 따른 위험
1)                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
          물이 아닌 유해화학물질을 취급하는 경우
     나) 「위험물안전관리법」 제4조에 따른 지정수량 미만의
          위험물로서 시ㆍ도조례에서 정하는 기준으로 취급하는
          경우
     다) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제270조 제1항에 따
          른 내화기준 대상이 아닌 경우(인화성 물질을 사용하
          는 경우로 한정한다.)



     저장설비에는 그 저장설비를 보호하기 위하여 온도상승 방
2)                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
     지 등 필요한 조치를 하여야 한다.


                         가. 펌프설비는 견고한 기초
     유해화학물질 이송용 펌프                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
                           위에 고정할 것
3)   설비는 다음의 기준에 적합
     하게 하여야 한다.          나. 펌프설비 주위에 높이
                                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
                           0.15m 이상의 턱을 만
검사내용                        검사방법        검사결과   비고
                        들 것

                      다. 나에 따른 턱으로 구획
                         된 공간의 바닥은 물
                         질이 스며들지 아니하
                         는 재료로 적당히 경 서면검사 후 샘플링확인       적 부
                         사지게 하고 그 최저
                         부에 집수설비를 설치
                         할 것.


                      가. 압송에 사용하는 설비를
                         운전하는 사람(이하 이
                         조에서 "운전자"라 한다)
                         이 보기 쉬운 위치에 압
                                        서면검사 후 샘플링확인    적 부
                         력계를 설치하고 운전자
                         가 쉽게 조작할 수 있는
                         위치에 동력을 차단할 수
                         있는 조치를 할 것


                     나. 호스와 그 접속용구는 압
                       송하는 부식성 액체에 대
     액체 유해화학물질을 동력     하여 내식성(耐蝕性), 내 서면검사 후 샘플링확인      적 부
     을 사용하여 호스로 압송(壓   열성 및 내한성을 가진 것
     送)하는 작업을 하는 경우에   을 사용할 것
4)
     는 해당 압송에 사용하는 설 다. 사용정격압력을 표시한
     비에 대하여 다음의 조치를     계측기를 설치하고, 그
                                     서면검사 후 샘플링확인       적 부
                        사용정격압력을 초과하
     하여야 한다.
                        여 압송하지 아니할 것

                      라. 호스 내부에 이상압력이
                         가하여져 위험할 경우에
                         는 압송에 사용하는 설 서면검사 후 샘플링확인      적 부
                         비에 과압방지장치를 설
                         치할 것

                      마. 호스와 호스 외의 관 및
                          호스 간의 접속부분에
                          는 접속용구를 사용하 서면검사 후 샘플링확인      적 부
                          여 누출이 없도록 확실
                          히 접속할 것


     인화성, 산화성, 자연발화성 가. 접지에 의한 방법        서면검사 후 샘플링확인   적 부

     유해화학물질을   취급함에 나. 공기 중의 상대습도를 70%
                                         서면검사 후 샘플링확인   적 부
     있어서 정전기가 발생할 우     이상으로 하는 방법
5)   려가 있는 설비에는 다음의
                      다. 공기를 이온화하는 방법 서면검사 후 샘플링확인      적 부
     어느 하나에 해당하는 방법
     으로 정전기를 유효하게 제 라. 기타 위와 동등 이상의 성
     거하여야 한다.          능을 확보하는 정전기 서면검사 후 샘플링확인         적 부
                       제거방법

     인화성, 산화성, 자연발화성 유해화학물질 취급시설에는 피
6)   뢰침 (「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 중 피뢰 서면검사 후 샘플링확인     적 부
     설비 표준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)을 설치하여야
검사내용                        검사방법       검사결과   비고
     한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우로서, 유해화학물질
     취급시설의 주위의 상황에 따라 안전상 지장이 없는 경우에
     는 피뢰침을 설치하지 아니할 수 있다.
     가) 인근 자기소유의 건물에 설치된 피뢰침의 보호범위
       내에 있어서 안전성이 확보된 경우
     나) 타법(건축법, 위험물안전관리법 등)에 의해 피뢰침을
       설치하지 않아도 되는 경우
     다) 산업안전보건법에서 규정하고 있는 한국산업표준에
       따라 적합하게 설치된 경우(자연적 구성부재로 인정
       되어 피뢰침이 면제되는 경우 등)
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


바. 검지•경보설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                        검사방법       검사결과    비고
     액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화재
     를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야 한
     다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는
     그러하지 아니하다.
     가. 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 저장하는 시설 중 「산업
       표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위
1)
                                          서면검사 후 샘플링확인    적 부
       험장소에 해당하는 경우로서 타법에서 정하는 기준에 따
       라 방폭구조 전기기계ㆍ기구를 설치한 시설의 경우
     나. 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서 감
       시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다.) 또는 CCTV
       등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터링을 하
       는 경우
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


사. 긴급차단설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                       검사방법        검사결과   비 고
     저장설비에 부착된 배관에는 긴급시 물질의 누출을 효
1)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     과적으로 차단할 수 있는 조치를 하여야 한다.
     저장시설에는 이상 사태가 발생하는 것을 방지하고 이
2)   상사태 발생 시 확대를 방지하기 위하여 비상전력설비 서면검사 후 샘플링확인           적 부
     및 통신설비를 설치하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


아. 배출 및 처리설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
검사내용                       검사방법        검사결과   비고
     유해화학물질을 폐기ㆍ처리 또는 방출하는 설비를 설
     치하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거
1)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     나 원격 조정할 수 있는 수동조작구조로 설치하여야 한
     다.
     냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각ㆍ폐수처리 등의 방법
     으로 유해화학물질의 부산물, 흄, 포집가스 또는 폐수
2)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     등을 폐기ㆍ처리하는 공정은 유해화학물질이 외부로
     방출되지 아니하도록 한다.
     안전밸브 등으로부터 배출되는 급성독성물질은 연소ㆍ
     흡수ㆍ세정(洗淨)ㆍ포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으로
     처리하여야 한다. 또한, 유해화학물질 취급시설을 설치·
     운영하는 자는 다음 가목부터 마목까지 중 어느 하나에
     해당하는 경우에는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장
     소로 유도하여 처리해야 한다. 다만, 바목의 경우는 배출
     되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 외부로
     직접 배출할 수 있다.
     가. 배출물질 연소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등의
          방법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할 우
          려가 있는 경우
     나. 배출물질을 연소처리할 때에 유해성기체를 발생시
          킬 우려가 있는 경우
3)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     다. 고압상태의 유해화학물질이 대량으로 배출되어 연
          소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등의 방법으로
          완전히 처리할 수 없는 경우
     라. 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 기체 또는
          인화성 액체 저장설비에 안전밸브 등이 설치될 때
          에 저장설비에 냉각설비 또는 자동소화설비 등 안
          전상의 조치를 하였을 경우
     마. 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되어
          재해의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화설
          비를 설치하는 등 안전상의 조치를 하였을 경우
     바. 공정특성 상 배출되는 유해화학물질을 처리할 수
          없으며 처리공정 설치로 인하여 위험성이 증대될
          우려가 있는 경우
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


자. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                 검사내용                       검사방법        검사결과   비고
     유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장탱크를 설치
     하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하
1)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     기 위하여 방류벽을 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12
     월 31일 이전에 착공한 저장탱크로서 방류벽에 다음 중
검사내용                       검사방법        검사결과      비고
      어느 하나에 해당하는 조치를 한 경우 적절하게 설치된
      것으로 본다.
      가) 거리가 협소한 측면 등에 감지기 또는 CCTV를 추가로
       설치하여 감지경보체계를 강화한 경우
      나) 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
      액체상체 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 시설의 바닥
2)    둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도 서면검사 후 샘플링확인           적 부
      록 방지턱 등을 설치하여야 한다.
      유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을
3)    취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 서면검사 후 샘플링확인           적 부
      한다.
      유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에
      적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구
4)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
      비하여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객
      등을 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다.
      작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설(샤
      워시설 또는 세안시설을 포함한다)을 설치하고, 접근통
5)                                           샘플링확인       적 부
      로에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 물반응성 물질
      은 제외한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


차. 실외 저장시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                       검사방법        검사결과      비고
      저장시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해
      화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하
 1)   는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 서면검사 후 샘플링확인         적 부
      표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도
      록 잠금장치 등을 설치하여야 한다.
      이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품의
      방출, 불활성가스의 주입이나 냉각용수 등의 공급을 위
 2)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
      한 장치를 설치하여야 하며 안전하고 정확하게 조작할
      수 있도록 보수ㆍ유지하여야 한다.
      화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에 따
      른 한국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에 적
 3)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
      합한 것을 설치하여야 하고, 항상 철저하게 보수ㆍ유지
      하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


카. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                  검사내용                        검사방법        검사결과   검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                     전수확인         적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수             전수확인         적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
   2. 1) 및 2)에 관한 검사내용은 국내 유해화학물질 취급사업장에서 신속하게 취급하여야하는 사유가 있어 산업통상자원부 장관이
   확인하는 경우에는 차기 정기검사 이전까지 확인할 수 있다.
   3. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
   4. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.
[별지 제8호 서식]

               유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표
                            (실외 보관 시설 및 설비)


[시설현황]

           시 설명                      취급물질명                    연간 취급량




[검사내역]
가. 보관시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                  검사내용                       검사방법       검사결과           비 고
     인화성, 자연발화성, 산화성, 폭발성 유해화학물질을 취급
     하는 건축물 및 구조물의 불연재료, 내화구조 등은「위험물
     안전관리법」 또는 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 따라
     화재ㆍ폭발 예방에 안전한 구조로 하여야 한다. 다만, 다음
     중 어느 하나에 해당하는 경우에는 안전한 구조로 설치된
     것으로 본다.
     가. 「위험물안전관리법」 제2조 제1항 제1호에 따른 위험
1)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
       물이 아닌 유해화학물질을 취급하는 경우
     나. 「위험물안전관리법」 제4조에 따른 지정수량 미만의 위
      험물로서 시ㆍ도조례에서 정하는 기준으로 취급하는
      경우
     다. 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제270조 제1항에 따
       른 내화기준 대상이 아닌 경우(인화성 물질을 사용하
       는 경우로 한정한다.)
     종류가 다른 유해화학물질을 같은 보관시설 안에 보관하
2)   는 경우에는 화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막이나 서면검사 후 샘플링확인          적 부
     바닥의 구획선 등으로 구분하여 보관해야 한다.
                      가. 수납장의 재료는 해당 물
                         질의 취급에 적합한 기
                                         서면검사 후 샘플링확인   적 부
                         계적 및 화학적 성질을
                         가질 것
                      나. 선반은 견고한 지반면에
     보관시설에 선반 등의 수납                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
                         고정할 것
     장을 설치하는 경우에는 다
3)                    다. 선반은 하중ㆍ풍하중의
     음의 기준을 따라야 한다.
                         영향 등에 의하여 생기
                                         서면검사 후 샘플링확인   적 부
                         는 응력으로부터 안전
                         한 것으로 할 것
                      라. 수납장은 유해화학물질
                         용기가 쉽게 떨어지지 서면검사 후 샘플링확인       적 부
                         아니하게 조치할 것
검사내용                      검사방법       검사결과   비 고
                      가. 보관시설은 습기가 없고
                          배수가 잘 되는 장소에 서면검사 후 샘플링확인     적 부
     유해화학물질을 용기에 수
                          설치할 것
     납하여 보관 또는 취급하는
4)                    나. 유해화학물질을 보관 또
     것의 위치ㆍ구조 및 설비의
                          는 취급하는 장소의 주
     기준은 다음과 같다.                         서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          위에는 표시를 하여 명
                          확하게 구분할 것
     눈ㆍ비 등을 피하거나 차광 등을 위하여 보관시설에 캐노
     피 또는 지붕을 설치하는 경우에는 환기에 지장을 주지
5)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     아니하는 구조로 하여야 한다. 이 경우 벽은 설치하지 아
     니하여야 한다.
     유해화학물질 보관시설에는 필요한 경우 조명 설비를 갖
6)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     추어야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


나. 사고예방 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                   검사내용                     검사방법        검사결과    비고
     액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화재
     를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야 한
     다. 다만, 다음 각 목 중 어느 하나에 해당하는 경우에는
     그러하지 아니하다.
     가. 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 보관하는 시설 중
       「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1
1)     종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 타법에서 정        서면검사 후 샘플링확인   적 부
       하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계ㆍ기구를 설치
       한 시설의 경우
     나. 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서 감시
       인(감시만을 전담하는 인력에 한한다.) 또는 CCTV 등
       감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터링을 하는 경
       우

     자연발화성 물질을 쌓아 두는 경우 위험한 온도로 상승하
2)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     지 못하도록 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다.

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


다. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                   검사내용                     검사방법        검사결과    비고
     유해화학물질을 액체상태로 보관하는 보관설비를 설치하는
1)   경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위한 아     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     래의 조건을 만족하는 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활