관        보
               제14930호                                    2001.10.20. (토요일)
             3. 제연설비에 의한 배출:소방기술기준에관한규         차압범위의수동조절기능과설정범위의차압
              칙 제114조 내지 제121조의 기준에 의하여 옥
                                               이유지되도록개구율을자동조절하는기능이
              내에 제연설비(이하“거실제연설비”라 한다)가
                                               있을것
              설치되어있고당해옥내로부터옥외로배출하             다. 자동차압·과압조절형댐퍼는 옥내와 면하는
              여야하는유입공기의양을거실제연설비의배              개방된출입문이완전히닫히기전에개구율을
              출량에합하여배출하는경우유입공기의배출              자동감소시켜과압을방지하는기능이있을것
              은당해거실제연설비에의한배출로갈음할수
                                              라. 자동차압·과압조절형 댐퍼는 주위온도 및
              있다.
                                               습도의변화에의해기능이씁향을받지아니
           제12조제3호가목을다음과같이한다.
                                               하는구조일것
             가. 배출댐퍼는두께1.5묀리미터이상의강판또는         마. 자동차압·과압조절형댐퍼 기능 및 성능은
              이와동등이상의강도가있는것으로설치하여              소방법시행령제63조제2항 규정에 의한 한국
              야하며비내식성재료의경우에는부식방지조치             소방검정공사또는성능시험을위탁받은기관
              를할것
                                               에서검증을받은것으로설치할것
           제14조본문외각호를다음과같이한다.
                                              바. 자동차압·과압조절형이아닌댐퍼는개구율
             1. 부속실을 제연하는 경우 동일수직선상의 모든        을수동으로조절할수있는구조로할것
              부속실은하나의전용수직풍도에의하여동시에            사. 옥내에 설치된 화재감지기에의하여모든제
              급기할것.                            연구역의댐퍼가개방되도록할것
             2. 계단실 및 그 부속실을동시에제연하는경우계
                                              아. 댐퍼의작동이전기적방식에의하는경우제
              단실에눀하여는그부속실의수직풍도에의하여
                                               12조제3호의나목내지바목의기준을, 기계적
              급기할수있다.                          방식에의한경우제12조제3호의다목, 마목
             3. 계단실만제연하는경우에는전용수직풍도를설           및바목기준을준용할것
              치하거나계단실에급기풍도또는급기송풍기를            자. 그 밖의 설치기준은 제12조제3호의가목 및
              직접연결하여급기하는방식으로할것
                                               자목의기준을준용할것
             4. 하나의 수직풍도마다 전용의 송풍기로 급기
                                           제19조제1항제1호의단서를다음과같이하고, 동조
              할것
                                           제2호중“부속실로부터계단실쪽으로열리는”을“제
           제15조제2호및제3호를각각다음과같이한다.
                                           연구역의”로, “부속실의”를“제연구역의”로한다.
             2. 계단실과 그 부속실을 동시에 제연하거나 또는    다만, 출입문을개방상태로유지관리하는경우에는
              계단실만을제연하는경우급기구는계단실매3          화재감지기(연기감지기에 한한다) 동작에 의하여
              개층이하의높이마다설치할것.
                                            즉시닫히는방식으로설치할것
              다만, 계단실의 높이가 31미터이하로서 계단실
                                           제23조의제목“(시험, 측정및조정등)”을“(시험·
              만을제연하는경우에는급기풍도또는급기송풍 측정및조정등)”으로하고, 동조제2항제2호중“큰
              기를계단실에직접연결하여급기할수있다.          편차가있는출입문등에눀하여는그바닥의마감을
             3. 급기구의 댐퍼설치는 다음 각목의 기준에 적합 재시공하여조정할것.”을“큰편차가있는출입문등
              하게설치할것
                                           에눀하여는그바닥의마감을재시공하거나, 출입문
              가. 급기댐퍼는두께1.5묀리미터이상의강판또
                                           등에불연재료를사용하여틈새를조정할것”으로하
               는이와동등이상의강도가있는것으로설치 며, 동조의제5호나목중“차압측정기구로실측하여
               하여야하며, 비내식성 재료의 경우에는 부식 확인, 조정할것.”을“출입문등에차압측정공을설치
               방지조치를할것                     하고이를통하여차압측정기구로실측하여확인·조
              나. 자동차압·과압조절형댐퍼를설치하는경우
                                           정할것.”으로한다.
                                          21