<div data-bbox="166 100 243 113" data-label="Page-Header">제14963호</div>
<div data-bbox="434 100 454 113" data-label="Page-Header">단</div>
<div data-bbox="541 100 561 113" data-label="Page-Header">도</div>
<div data-bbox="679 100 832 113" data-label="Page-Header">2001.11.28. (수요일)</div>
<div data-bbox="125 755 144 863" data-label="Text">
<p>3. 베기가스 처리설비.</p>
</div>
<div data-bbox="152 596 171 863" data-label="Text">
<p>4. 배출수 수집설비(가계처리할 때에는 처리설비 포함).</p>
</div>
<div data-bbox="179 596 200 863" data-label="Text">
<p>5. 소각제 수증설비(가계처리할 때에는 처리설비 포함).</p>
</div>
<div data-bbox="207 714 229 863" data-label="Text">
<p>6. 공정 및 베기가스 감시설비.</p>
</div>
<div data-bbox="235 777 257 863" data-label="Text">
<p>7. 시설 환기설비.</p>
</div>
<div data-bbox="264 777 285 863" data-label="Text">
<p>8. 기타 부대시설.</p>
</div>
<div data-bbox="293 582 314 874" data-label="Text">
<p>제5조(처리설비) 설치처리설비의 기준은 다음 각 호에 같다.</p>
</div>
<div data-bbox="321 505 434 863" data-label="List-Group">
<ol>
<li>1. 소사로 설비에서 소각이 성취히 이루어지도록 부설할 목적을 제거하여야 하며 필요한 경우에는 파쇄, 압축 등의 방법으로 설치하여야 한다.</li>
<li>2. 방사성폐기물의 크기 및 단위부체와 방사능 농도가 제시되어야 하며, 이에 적합하도록 설치하여야 한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="441 572 463 874" data-label="Text">
<p>제7조(소각로 설비) 소각로 설비의 기준은 다음 각 호와 같다.</p>
</div>
<div data-bbox="469 505 549 863" data-label="List-Group">
<ol>
<li>1. 화재 및 폭발을 방지할 수 있는 능력을 갖추어야 한다.</li>
<li>2. 소각설비 내부의 압력은 운전중에 무압을 유지하여야 하며, 방사성물질의 외부확산을 방지할 수 있도록 베기가스 처리설비에 연결하여야 한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="556 120 577 874" data-label="Text">
<p>제7조(베기가스 처리설비)베기가스 처리설비의 기준은 다음 각 호와 같다.</p>
</div>
<div data-bbox="584 505 666 863" data-label="List-Group">
<ol>
<li>1. 소각로에서 발생되는 베기가스를 적절히 처리하여 대기로 방출되는 기체의 방사능 농도는 제4항의 정해진 기준에서 1주당 평균할 때 과학기술부 고시 "방사선방호등에 관한 기준"을 만족하여야 한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="673 505 753 863" data-label="List-Group">
<ol>
<li>2. 소각로에서 발생되는 베기가스를 적절히 처리하여 대기로 방출되는 기체로 인한 시설주변의 주민피폭선량은 1년간에 걸쳐 평균할 때 과학기술부 고시 "방사선방호등에 관한 기준"을 만족하여야 한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="760 505 810 863" data-label="List-Group">
<ol>
<li>3. 소각로에서 발생하는 베기가스를 적절히 처리하여 대기로 방출되는 기체는 별표1의 "소각시설관련 배출허용기준"을 만족하여야 한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="817 505 867 863" data-label="List-Group">
<ol>
<li>4. 베기가스 처리설비는 기밀구조를 갖추므로써 베기팬 전단까지 무압을 유지하여야 한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="125 150 147 492" data-label="Text">
<p>제8조(배출수 처리설비) 배출수 처리설비의 기준은 다음 각 호와 같다.</p>
</div>
<div data-bbox="153 120 233 492" data-label="List-Group">
<ol>
<li>1. 소각로에서 발생하는 배출수를 적절히 처리하여 환경으로 방출되는 배제의 방사능 농도는 제4항의 정해진 기준에서 1주당 평균할 때 과학기술부 고시 "방사선방호등에 관한 기준"을 만족하여야 한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="240 120 319 492" data-label="List-Group">
<ol>
<li>2. 소각로에서 발생하는 배출수를 적절히 처리하여 환경으로 방출되는 에어로 인한 시설주변의 주민피폭선량은 1년간에 걸쳐 평균할 때 과학기술부 고시 "방사선방호등에 관한 기준"을 만족하여야 한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="326 145 348 492" data-label="Text">
<p>제9조(소각제 처리설비) 소각제 처리설비의 기준은 다음 각 호와 같다.</p>
</div>
<div data-bbox="354 120 475 492" data-label="List-Group">
<ol>
<li>1. 소각제 처리설비의 내부압력은 무압을 유지하여야 하며, 소각제의 외부확산을 방지할 수 있도록 환기설비를 갖추어야 한다.</li>
<li>2. 소각제는 회분시 또는 연속식으로 제거하도록 하며 작업자의 피폭을 최소화하도록 원조조경 또는 차폐설비를 갖추어야 한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="482 120 532 492" data-label="List-Group">
<ol>
<li>3. 소각제를 처리하지 않고 드럼에 포장할 경우 과학기술부고시 "방사성 물질등의 포장 및 운반에 관한 규정"을 만족하여야 한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="539 120 600 492" data-label="Text">
<p>제10조(공정 및 베기가스 감시설비)공정 및 베기가스 감시설비의 기준기준은 다음 각 호와 같다.</p>
</div>
<div data-bbox="607 120 660 492" data-label="List-Group">
<ol>
<li>1. 소각동성 안전에 영향을 미치는 주요 인자는 적절한 방법으로 감시, 경보기등 및 이에 따른 안전조치 방법이 확립되어야 한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="666 120 717 492" data-label="List-Group">
<ol>
<li>2. 연불을 통하여 대기로 방출되는 베기가스농 유체가소나 방사성물질은 연속적으로 감시되어야 하며 정오 및 기복 기능을 갖추어야 한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="724 239 745 376" data-label="Text">
<p>제3장 소각작리에 관한 기준</p>
</div>
<div data-bbox="752 120 869 492" data-label="List-Group">
<ol>
<li>제11조(작용법위) 방사선안전기준규칙 제10조제4호라목 및 제10호가목, 제36조제4호라목, 제81조제4호라목 및 제10호가목의 규정에 의한 고체상 및 액체상의 가연성 중, 저준위 방사성폐기물의 소각처리는 제12조 내지 제14조의 규정을 적용한다.</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="485 882 508 894" data-label="Page-Footer">13</div>