<div data-bbox="166 103 245 117" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="435 103 456 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 103 562 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="680 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="133 125 440 453" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>소방대장물 또는 그 부분</th>
<th>소화약제의 종류</th>
<th>가산량(개구부의 면적 1㎡당 소화약제의 양)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>차고·주차장·전기실·통신기기실·전산실·기타 이와 유사한 전기설비가 설치되어 있는 부분</td>
<td>할론 1301</td>
<td>2.4kg</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">소방기본법시행령 별표 2의복수 가연물을 저장·취급하는 것</td>
<td>제1종 가연물 또는 제2종 가연물을 저장·취급하는 것</td>
<td>3.0kg<br/>2.7kg<br/>2.4kg</td>
</tr>
<tr>
<td>고무류·목재가공품·섬·면화류·목모·대패밭·종이조각·사유 또는 벗질류를 저장·취급하는 것</td>
<td>4.5kg<br/>3.9kg</td>
</tr>
<tr>
<td>소방기본법시행령 별표 2의복수 가연물 또는 그 부분</td>
<td>할론 1211<br/>할론 1301</td>
<td>2.7kg<br/>2.4kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="458 128 521 489" data-label="Text">
<p>2. 국소방출식에 있어서는 다음의 기준에 따라 산출한 양에 할론 2402 또는 할론 1211에 있어서는 11을, 할론 1301에 있어서는 1.25</p>
</div>
<div data-bbox="544 268 569 479" data-label="Text">
<p>를 각각 곱하여 얻은 양 이상으로 할 것</p>
</div>
<div data-bbox="584 126 611 476" data-label="Text">
<p>가. 소방기본법시행령 별표 2의 특수가연물(제1종 가연물 또는 제2</p>
</div>
<div data-bbox="625 126 651 462" data-label="Text">
<p>종 가연물에 한한다)을 뒷면이 개방된 용기에 저장하는 경우와</p>
</div>
<div data-bbox="671 126 694 462" data-label="Text">
<p>화재시 연소면이 1면에 한정되고 가연물이 비산할 우려가 없는</p>
</div>
<div data-bbox="710 311 734 462" data-label="Text">
<p>경우에는 다음 표에 따른 양</p>
</div>
<div data-bbox="755 125 863 450" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>소화약제의 종류</th>
<th>방호대상물의 표면적 1㎡에 대한 소화약제의 양</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>할론 2402</td>
<td>8.8kg</td>
</tr>
<tr>
<td>할론 1211</td>
<td>7.6kg</td>
</tr>
<tr>
<td>할론 1301</td>
<td>6.8kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="133 509 238 866" data-label="Text">
<p>의 방호구역 또는 방호대상물이 있는 경우에는 각 방호구역 또는 방호대상물에 대하여 다음 각호의 기준에 따라 산출한 저장량중 최대의 것으로 할 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="255 509 318 869" data-label="Text">
<p>1. 전역방출방식에 있어서는 다음의 기준에 따라 산출한 양 이상으로 할 것</p>
</div>
<div data-bbox="336 509 443 858" data-label="Text">
<p>가. 방호구역의 제적(불연제료나 내열성의 제료로 밀폐된 구조물이 있는 경우에는 그 제적을 제외한다) 1㎡에 대하여 다음 표에 따른 양</p>
</div>
<div data-bbox="458 509 747 844" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>소방대장물 또는 그 부분</th>
<th>소화약제의 종류</th>
<th>방호구역의 제적 1㎡당 소화약제의 양</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>차고·주차장·전기실·통신기기실·전산실·기타 이와 유사한 전기설비가 설치되어 있는 부분</td>
<td>할론 1301</td>
<td>0.32kg이상 0.64kg이하</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">소방기본법시행령 별표 2의복수 가연물 또는 제2종 가연물을 저장·취급하는 것</td>
<td>할론 2402</td>
<td>0.40kg이상 1.1kg이하</td>
</tr>
<tr>
<td>할론 1211<br/>할론 1301</td>
<td>0.26kg이상 0.71kg이하<br/>0.32kg이상 0.64kg이하</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2">소방기본법시행령 별표 2의복수 가연물 또는 제2종 가연물 저장·취급하는 것</td>
<td>할론 1211</td>
<td>0.60kg이상 0.71kg이하</td>
</tr>
<tr>
<td>할론 1301</td>
<td>0.52kg이상 0.64kg이하</td>
</tr>
<tr>
<td>그 부분</td>
<td>할론 1211<br/>할론 1301</td>
<td>0.36kg이상 0.71kg이하<br/>0.32kg이상 0.64kg이하</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="760 509 824 856" data-label="Text">
<p>나. 방호구역의 개구부에 자동폐쇄장치를 설치하지 아니한 경우에 는 "가"목에 따라 산출한 양에 다음 표에 따라 산출한 양을 가</p>
</div>
<div data-bbox="842 798 866 842" data-label="Text">
<p>산한 양</p>
</div>
<div data-bbox="483 881 514 895" data-label="Page-Footer"><p>124</p></div>