yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
(3쪽 중 3쪽)

  번호                              점검항목                                점검결과

 7-I-007   ○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부
 7-I-008   ● 감시제어반 전용실 적정 설치 및 관리 여부
 7-I-009   ● 기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부
 7-I-010   ○ 감시제어반과 수신기 간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우)

           [동력제어반]
 7-I-021   ○ 앞면은 적색으로 하고, “미분무소화설비용 동력제어반” 표지 설치 여부

           [발전기제어반]
 7-I-031   ● 소방전원보존형발전기는 이를 식별할 수 있는 표지 설치 여부

※ 펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)
                      정격운전 정격유량의                             ㅇ설정압력:
      구분       체절운전                           적정 여부
                      (100%) 150% 운전                         ㅇ주펌프
                                                              기동:       MPa
  토출량      주
                                       1.체절운전 시 토출압은 정격토출압의 정지:         MPa
  (ℓ/min) 예비                            140% 이하일 것( )        ㅇ예비펌프
                                       2.정격운전 시 토출량과 토출압이     기동:       MPa
                                         규정치 이상일 것( )         정지:       MPa
  토출압      주
                                       3.정격토출량의 150%에서 토출압이 ㅇ충압펌프
   (MPa) 예비                              정격토출압의 65% 이상일 것( )  기동:       MPa
                                                              정지:       MPa

※ 릴리프밸브 작동압력 :          MPa


  비고

                                                        210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
8. 포소화설비 점검표
                                                               (4쪽 중 1쪽)
  번호                           점검항목                             점검결과

8-A. 종류 및 적응성
8-A-001   ● 특정소방대상물 별 포소화설비 종류 및 적응성 적정 여부

8-B. 수원
8-B-001   ○ 수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)

8-C. 수조
8-C-001   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
8-C-002   ○ 수위계 설치 또는 수위 확인 가능 여부
8-C-003   ● 수조 외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
8-C-004   ● 실내설치 시 조명설비 설치 여부
8-C-005   ○ “포소화설비용 수조” 표지설치 여부 및 설치 상태
8-C-006   ● 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지설치 여부
8-C-007   ● 수조-수직배관 접속부분 “포소화설비용 배관” 표지설치 여부

8-D. 가압송수장치

          [펌프방식]
8-D-001   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
8-D-002   ○ 성능시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부
8-D-003   ● 다른 소화설비와 겸용인 경우 펌프 성능 확보 가능 여부
8-D-004   ○ 펌프 흡입측 연성계·진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무
8-D-005   ● 기동장치 적정 설치 및 기동압력 설정 적정 여부
8-D-006   ● 물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부
8-D-007   ● 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
8-D-008   ○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지 상태,
            연료량) 여부
8-D-009   ○ 가압송수장치의 “포소화설비펌프” 표지설치 여부 또는 다른 소화설비와
            겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부


          [고가수조방식]
8-D-021   ○ 수위계·배수관·급수관·오버플로우관·맨홀 등 부속장치의 변형·손상 유무

          [압력수조방식]
8-D-031   ● 압력수조의 압력 적정 여부
8-D-032   ○ 수위계·급수관·급기관·압력계·안전장치·공기압축기 등 부속장치의 변형·손상 유무

          [가압수조방식]
8-D-041   ● 가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
8-D-042   ○ 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무


  비고

                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(4쪽 중 2쪽)
  번호                           점검항목                           점검결과

8-E. 배관 등

8-E-001    ● 송액관 기울기 및 배액밸브 설치 적정 여부
8-E-002    ● 펌프의 흡입측 배관 여과장치의 상태 확인
8-E-003    ● 성능시험배관 설치(개폐밸브, 유량조절밸브, 유량측정장치) 적정 여부
8-E-004    ● 순환배관 설치(설치위치·배관구경, 릴리프밸브 개방압력) 적정 여부
8-E-005    ● 동결방지조치 상태 적정 여부
8-E-006    ○ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 적정 여부
8-E-007    ○ 급수배관 개폐밸브 작동표시스위치 설치 적정(제어반 표시 및 경보, 스위치 동작
             및 도통시험, 전기배선 종류) 여부
8-E-008    ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부

8-F. 송수구

 8-F-001   ○ 설치장소 적정 여부
 8-F-002   ● 연결배관에 개폐밸브를 설치한 경우 개폐상태 확인 및 조작가능 여부
 8-F-003   ● 송수구 설치 높이 및 구경 적정 여부
 8-F-004   ○ 송수압력범위 표시 표지 설치 여부
 8-F-005   ● 송수구 설치 개수 적정 여부
 8-F-006   ● 자동배수밸브(또는 배수공)·체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부
 8-F-007   ○ 송수구 마개 설치 여부

8-G. 저장탱크
8-G-001    ● 포약제 변질 여부
8-G-002    ● 액면계 또는 계량봉 설치상태 및 저장량 적정 여부
8-G-003    ● 그라스게이지 설치 여부(가압식이 아닌 경우)
8-G-004    ○ 포소화약제 저장량의 적정 여부

8-H. 개방밸브
8-H-001    ○ 자동 개방밸브 설치 및 화재감지장치의 작동에 따라 자동으로 개방되는지 여부
8-H-002    ○ 수동식 개방밸브 적정 설치 및 작동 여부

8-I. 기동장치
            [수동식 기동장치]
 8-I-001   ○ 직접·원격조작 가압송수장치·수동식개방밸브·소화약제혼합장치 기동 여부
 8-I-002   ● 기동장치 조작부의 접근성 확보, 설치 높이, 보호장치 설치 적정 여부
 8-I-003   ○ 기동장치 조작부 및 호스접결구 인근“기동장치의 조작부”및“접결구”표지설치 여부
 8-I-004   ● 수동식 기동장치 설치개수 적정 여부

            [자동식 기동장치]
 8-I-011   ○ 화재감지기 또는 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하여 가압송수장치․
             일제개방밸브 및 포소화약제 혼합장치 기동 여부
 8-I-012   ● 폐쇄형 스프링클러헤드 설치 적정 여부
 8-I-013   ● 화재감지기 및 발신기 설치 적정 여부
                                                210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(4쪽 중 3쪽)

  번호                            점검항목                         점검결과

 8-I-014   ● 동결우려 장소 자동식기동장치 자동화재탐지설비 연동 여부

           [자동경보장치]
 8-I-021   ○ 방사구역 마다 발신부(또는 층별 유수검지장치) 설치 여부
 8-I-022   ○ 수신기는 설치 장소 및 헤드개방·감지기 작동 표시장치 설치 여부
 8-I-023   ● 2 이상 수신기 설치 시 수신기간 상호 동시 통화 가능 여부

8-J. 포헤드 및 고정포방출구
           [포헤드]
 8-J-001   ○ 헤드의 변형·손상 유무
 8-J-002   ○ 헤드 수량 및 위치 적정 여부
 8-J-003   ○ 헤드 살수장애 여부

           [호스릴포소화설비 및 포소화전설비]
 8-J-011   ○ 방수구와 호스릴함 또는 호스함 사이의 거리 적정 여부
 8-J-012   ○ 호스릴함 또는 호스함 설치 높이, 표지 및 위치표시등 설치 여부
 8-J-013   ● 방수구 설치 및 호스릴․호스 길이 적정 여부

           [전역방출방식의 고발포용 고정포 방출구]
 8-J-021   ○ 개구부 자동폐쇄장치 설치 여부
 8-J-022   ● 방호구역의 관포체적에 대한 포수용액 방출량 적정 여부
 8-J-023   ● 고정포방출구 설치 개수 적정 여부
 8-J-024   ○ 고정포방출구 설치 위치(높이) 적정 여부

           [국소방출방식의 고발포용 고정포 방출구]
 8-J-031   ● 방호대상물 범위 설정 적정 여부
 8-J-032   ● 방호대상물별 방호면적에 대한 포수용액 방출량 적정 여부

8-K. 전원

8-K-001    ● 대상물 수전방식에 따른 상용전원 적정 여부
8-K-002    ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
8-K-003    ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
8-K-004    ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인

8-L. 제어반
 8-L-001   ● 겸용 감시·동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)

           [감시제어반]
 8-L-011   ○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
 8-L-012   ○ 펌프 별 자동·수동 전환스위치 정상작동 여부
 8-L-013   ● 펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부
 8-L-014   ● 상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
 8-L-015   ● 수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
 8-L-016   ○ 각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부
 8-L-017   ○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부
                                               210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(4쪽 중 4쪽)

 번호                              점검항목                                 점검결과

8-L-018   ● 감시제어반 전용실 적정 설치 및 관리 여부
8-L-019   ● 기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부

          [동력제어반]
8-L-031   ○ 앞면은 적색으로 하고,“포소화설비용 동력제어반”표지 설치 여부

          [발전기제어반]
8-L-041   ● 소방전원보존형발전기는 이를 식별할 수 있는 표지 설치 여부

※ 펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)
                      정격운전 정격유량의                             ㅇ설정압력:
     구분        체절운전   (100%) 150% 운전          적정 여부
                                                             ㅇ주펌프
                                                              기동:       MPa
  토출량     주
                                       1.체절운전 시 토출압은 정격토출압의 정지:         MPa
  (ℓ/min) 예비                            140% 이하일 것( )        ㅇ예비펌프
                                       2.정격운전 시 토출량과 토출압이     기동:       MPa
                                         규정치 이상일 것( )         정지:       MPa
  토출압     주
                                       3.정격토출량의 150%에서 토출압이 ㅇ충압펌프
  (MPa) 예비                               정격토출압의 65% 이상일 것( )  기동:       MPa
                                                              정지:       MPa

※ 릴리프밸브 작동압력 :          MPa


 비고

                                                        210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
9. 이산화탄소소화설비 점검표
                                                               (4쪽 중 1쪽)

 번호                            점검항목                             점검결과

9-A. 저장용기
9-A-001   ● 설치장소 적정 및 관리 여부
9-A-002   ○ 저장용기 설치장소 표지 설치 여부
9-A-003   ● 저장용기 설치 간격 적정 여부
9-A-004   ○ 저장용기 개방밸브 자동·수동 개방 및 안전장치 부착 여부
9-A-005   ● 저장용기와 집합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부
9-A-006   ● 저장용기와 선택밸브(또는 개폐밸브) 사이 안전장치 설치 여부

          [저압식]
9-A-011   ● 안전밸브 및 봉판 설치 적정(작동 압력) 여부
9-A-012   ● 액면계․압력계 설치 여부 및 압력강하경보장치 작동 압력 적정 여부
9-A-013   ○ 자동냉동장치의 기능

9-B. 소화약제
9-B-001   ○ 소화약제 저장량 적정 여부

9-C. 기동장치
9-C-001   ○ 방호구역별 출입구 부근 소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부

          [수동식 기동장치]
9-C-011   ○ 기동장치 부근에 비상스위치 설치 여부
9-C-012   ● 방호구역별 또는 방호대상별 기동장치 설치 여부
9-C-013   ○ 기동장치 설치 적정(출입구 부근 등, 높이, 보호장치, 표지, 전원표시등) 여부
9-C-014   ○ 방출용 스위치 음향경보장치 연동 여부

          [자동식 기동장치]
9-C-021   ○ 감지기 작동과의 연동 및 수동기동 가능 여부
9-C-022   ● 저장용기 수량에 따른 전자 개방밸브 수량 적정 여부(전기식 기동장치의 경우)
9-C-023   ○ 기동용 가스용기의 용적, 충전압력 적정 여부(가스압력식 기동장치의 경우)
9-C-024   ● 기동용 가스용기의 안전장치, 압력게이지 설치 여부(가스압력식 기동장치의 경우)
9-C-025   ● 저장용기 개방구조 적정 여부(기계식 기동장치의 경우)

9-D. 제어반 및 화재표시반

9-D-001   ○ 설치장소 적정 및 관리 여부
9-D-002   ○ 회로도 및 취급설명서 비치 여부
9-D-003   ● 수동잠금밸브 개폐여부 확인 표시등 설치 여부

          [제어반]
9-D-011   ○ 수동기동장치 또는 감지기 신호 수신 시 음향경보장치 작동 기능 정상 여부
9-D-012   ○ 소화약제 방출·지연 및 기타 제어 기능 적정 여부
9-D-013   ○ 전원표시등 설치 및 정상 점등 여부

 비고
                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(4쪽 중 2쪽)

  번호                            점검항목                               점검결과

            [화재표시반]
9-D-021    ○ 방호구역별 표시등(음향경보장치 조작, 감지기 작동), 경보기 설치 및 작동 여부
9-D-022    ○ 수동식 기동장치 작동표시 표시등 설치 및 정상 작동 여부
9-D-023    ○ 소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부
9-D-024    ● 자동식기동장치 자동·수동 절환 및 절환표시등 설치 및 정상 작동 여부

9-E. 배관 등
9-E-001    ○ 배관의 변형․손상 유무
9-E-002    ● 수동잠금밸브 설치 위치 적정 여부

9-F. 선택밸브
9-F-001    ● 선택밸브 설치 기준 적합 여부

9-G. 분사헤드

            [전역방출방식]
9-G-001    ○ 분사헤드의 변형·손상 유무
9-G-002    ● 분사헤드의 설치위치 적정 여부

            [국소방출방식]
9-G-011    ○ 분사헤드의 변형·손상 유무
9-G-012    ● 분사헤드의 설치장소 적정 여부

            [호스릴방식]
9-G-021    ● 방호대상물 각 부분으로부터 호스접결구까지 수평거리 적정 여부
9-G-022    ○ 소화약제저장용기의 위치표시등 정상 점등 및 표지 설치 여부
9-G-023    ● 호스릴소화설비 설치장소 적정 여부

9-H. 화재감지기

9-H-001    ○ 방호구역별 화재감지기 감지에 의한 기동장치 작동 여부
9-H-002    ● 교차회로(또는 NFSC 203 제7조제1항 단서 감지기) 설치 여부
9-H-003    ● 화재감지기별 유효 바닥면적 적정 여부

9-I. 음향경보장치
 9-I-001   ○ 기동장치 조작 시(수동식-방출용스위치, 자동식-화재감지기) 경보 여부
 9-I-002   ○ 약제 방사 개시(또는 방출 압력스위치 작동) 후 경보 적정 여부
 9-I-003   ● 방호구역 또는 방호대상물 구획 안에서 유효한 경보 가능 여부

            [방송에 따른 경보장치]
 9-I-011   ● 증폭기 재생장치의 설치장소 적정 여부
 9-I-012   ● 방호구역·방호대상물에서 확성기 간 수평거리 적정 여부
 9-I-013   ● 제어반 복구스위치 조작 시 경보 지속 여부

9-J. 자동폐쇄장치
 9-J-001   ○ 환기장치 자동정지 기능 적정 여부
 9-J-002   ○ 개구부 및 통기구 자동폐쇄장치 설치 장소 및 기능 적합 여부
                                                     210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
.
                                                           (4쪽 중 3쪽)

  번호                           점검항목                         점검결과

 9-J-003   ● 자동폐쇄장치 복구장치 설치기준 적합 및 위치표지 적합 여부

9-K. 비상전원
9-K-001    ● 설치장소 적정 및 관리 여부
9-K-002    ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
9-K-003    ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인

9-L. 배출설비
9-L-001    ● 배출설비 설치상태 및 관리 여부

9-M. 과압배출구
9-M-001    ● 과압배출구 설치상태 및 관리 여부

9-N. 안전시설 등

9-N-001    ○ 소화약제 방출알림 시각경보장치 설치기준 적합 및 정상 작동 여부
9-N-002    ○ 방호구역 출입구 부근 잘 보이는 장소에 소화약제 방출 위험경고표지 부착 여부
9-N-003    ○ 방호구역 출입구 외부 인근에 공기호흡기 설치 여부


  비고

                                              210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
※ 약제저장량 점검리스트
                                                             (4쪽 중 4쪽)

 설치위치    용기      실내     약제높이    충전량     손실량      점검            비고
         No.    온도(℃)    (cm)    (kg)    (kg)    결과




                                                         ※ 약제량 손실
                                                         5% 초과 시 불
                                                         량으로     판정합
                                                         니다.




                                                210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
10. 할론소화설비 점검표
                                                                 (3쪽 중 1쪽)

 번호                              점검항목                             점검결과

10-A. 저장용기
10-A-001   ● 설치장소 적정 및 관리 여부
10-A-002   ○ 저장용기 설치장소 표지 설치상태 적정 여부
10-A-003   ● 저장용기 설치 간격 적정 여부
10-A-004   ○ 저장용기 개방밸브 자동·수동 개방 및 안전장치 부착 여부
10-A-005   ● 저장용기와 집합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부
10-A-006   ● 저장용기와 선택밸브(또는 개폐밸브) 사이 안전장치 설치 여부
10-A-007   ○ 축압식 저장용기의 압력 적정 여부
10-A-008   ● 가압용 가스용기 내 질소가스 사용 및 압력 적정 여부
10-A-009   ● 가압식 저장용기 압력조정장치 설치 여부

10-B. 소화약제
10-B-001   ○ 소화약제 저장량 적정 여부

10-C. 기동장치
10-C-001   ○ 방호구역별 출입구 부근 소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부

           [수동식 기동장치]
10-C-011   ○ 기동장치 부근에 비상스위치 설치 여부
10-C-012   ● 방호구역별 또는 방호대상별 기동장치 설치 여부
10-C-013   ○ 기동장치 설치상태 적정(출입구 부근 등, 높이, 보호장치, 표지, 전원표시등) 여부
10-C-014   ○ 방출용 스위치 음향경보장치 연동 여부

           [자동식 기동장치]
10-C-021   ○ 감지기 작동과의 연동 및 수동기동 가능 여부
10-C-022   ● 저장용기 수량에 따른 전자 개방밸브 수량 적정 여부(전기식 기동장치의 경우)
10-C-023   ○ 기동용 가스용기의 용적, 충전압력 적정 여부(가스압력식 기동장치의 경우)
10-C-024   ● 기동용 가스용기의 안전장치, 압력게이지 설치 여부(가스압력식 기동장치의 경우)
10-C-025   ● 저장용기 개방구조 적정 여부(기계식 기동장치의 경우)

10-D. 제어반 및 화재표시반

10-D-001   ○ 설치장소 적정 및 관리 여부
10-D-002   ○ 회로도 및 취급설명서 비치 여부

           [제어반]
10-D-011   ○ 수동기동장치 또는 감지기 신호 수신 시 음향경보장치 작동 기능 정상 여부
10-D-012   ○ 소화약제 방출·지연 및 기타 제어 기능 적정 여부
10-D-013   ○ 전원표시등 설치 및 정상 점등 여부

           [화재표시반]
10-D-021   ○ 방호구역별 표시등(음향경보장치 조작, 감지기 작동), 경보기 설치 및 작동 여부
10-D-022   ○ 수동식 기동장치 작동표시 표시등 설치 및 정상 작동 여부
10-D-023   ○ 소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부
                                                    210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(3쪽 중 2쪽)
 번호                             점검항목                               점검결과
10-D-024   ● 자동식기동장치 자동·수동 절환 및 절환표시등 설치 및 정상 작동 여부

10-E. 배관 등
10-E-001   ○ 배관의 변형․손상 유무

10-F. 선택밸브
10-F-001   ● 선택밸브 설치 기준 적합 여부

10-G. 분사헤드
           [전역방출방식]
10-G-001   ○ 분사헤드의 변형·손상 유무
10-G-002   ● 분사헤드의 설치위치 적정 여부

           [국소방출방식]
10-G-011   ○ 분사헤드의 변형·손상 유무
10-G-012   ● 분사헤드의 설치장소 적정 여부

           [호스릴방식]
10-G-021   ● 방호대상물 각 부분으로부터 호스접결구까지 수평거리 적정 여부
10-G-022   ○ 소화약제저장용기의 위치표시등 정상 점등 및 표지 설치상태 적정 여부
10-G-023   ● 호스릴소화설비 설치장소 적정 여부

10-H. 화재감지기
10-H-001   ○ 방호구역별 화재감지기 감지에 의한 기동장치 작동 여부
10-H-002   ● 교차회로(또는 NFSC 203 제7조제1항 단서 감지기) 설치 여부
10-H-003   ● 화재감지기별 유효 바닥면적 적정 여부

10-I. 음향경보장치
10-I-001   ○ 기동장치 조작 시(수동식-방출용스위치, 자동식-화재감지기) 경보 여부
10-I-002   ○ 약제 방사 개시(또는 방출 압력스위치 작동) 후 경보 적정 여부
10-I-003   ● 방호구역 또는 방호대상물 구획 안에서 유효한 경보 가능 여부

           [방송에 따른 경보장치]
10-I-011   ● 증폭기 재생장치의 설치장소 적정 여부
10-I-012   ● 방호구역·방호대상물에서 확성기 간 수평거리 적정 여부
10-I-013   ● 제어반 복구스위치 조작 시 경보 지속 여부

10-J. 자동폐쇄장치
10-J-001   ○ 환기장치 자동정지 기능 적정 여부
10-J-002   ○ 개구부 및 통기구 자동폐쇄장치 설치 장소 및 기능 적합 여부
10-J-003   ● 자동폐쇄장치 복구장치 및 위치표지 설치상태 적정 여부

10-K. 비상전원
10-K-001   ● 설치장소 적정 및 관리 여부
10-K-002   ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
10-K-003   ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인
                                                     210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
※ 약제저장량 점검리스트
                                                             (3쪽 중 3쪽)

 설치위치    용기      실내     약제높이    충전량     손실량      점검           비고
         No.    온도(℃)    (cm)    (kg)    (kg)    결과




                                                         ※ 약제량 손실
                                                            5% 초과 시
                                                            불량으로 판
                                                            정합니다.




                                                210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
11. 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 점검표
                                                                (3쪽 중 1쪽)

 번호                             점검항목                             점검결과

11-A. 저장용기
11-A-001   ● 설치장소 적정 및 관리 여부
11-A-002   ○ 저장용기 설치장소 표지 설치 여부
11-A-003   ● 저장용기 설치 간격 적정 여부
11-A-004   ○ 저장용기 개방밸브 자동·수동 개방 및 안전장치 부착 여부
11-A-005   ● 저장용기와 집합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부

11-B. 소화약제
11-B-001   ○ 소화약제 저장량 적정 여부

11-C. 기동장치
11-C-001   ○ 방호구역별 출입구 부근 소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부

           [수동식 기동장치]
11-C-011   ○ 기동장치 부근에 비상스위치 설치 여부
11-C-012   ● 방호구역별 또는 방호대상별 기동장치 설치 여부
11-C-013   ○ 기동장치 설치 적정(출입구 부근 등, 높이, 보호장치, 표지, 전원표시등) 여부
11-C-014   ○ 방출용 스위치 음향경보장치 연동 여부

           [자동식 기동장치]
11-C-021   ○ 감지기 작동과의 연동 및 수동기동 가능 여부
11-C-022   ● 저장용기 수량에 따른 전자 개방밸브 수량 적정 여부(전기식 기동장치의 경우)
11-C-023   ○ 기동용 가스용기의 용적, 충전압력 적정 여부(가스압력식 기동장치의 경우)
11-C-024   ● 기동용 가스용기의 안전장치, 압력게이지 설치 여부(가스압력식 기동장치의 경우)
11-C-025   ● 저장용기 개방구조 적정 여부(기계식 기동장치의 경우)

11-D. 제어반 및 화재표시반

11-D-001   ○ 설치장소 적정 및 관리 여부
11-D-002   ○ 회로도 및 취급설명서 비치 여부

           [제어반]
11-D-011   ○ 수동기동장치 또는 감지기 신호 수신 시 음향경보장치 작동 기능 정상 여부
11-D-012   ○ 소화약제 방출·지연 및 기타 제어 기능 적정 여부
11-D-013   ○ 전원표시등 설치 및 정상 점등 여부

           [화재표시반]
11-D-021   ○ 방호구역별 표시등(음향경보장치 조작, 감지기 작동), 경보기 설치 및 작동 여부
11-D-022   ○ 수동식 기동장치 작동표시 표시등 설치 및 정상 작동 여부
11-D-023   ○ 소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부
11-D-024   ● 자동식기동장치 자동·수동 절환 및 절환표시등 설치 및 정상 작동 여부

11-E. 배관 등
11-E-001   ○ 배관의 변형·손상 유무
                                                   210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(3쪽 중 2쪽)

 번호                             점검항목                               점검결과

11-F. 선택밸브
11-F-001   ○ 선택밸브 설치 기준 적합 여부

11-G. 분사헤드
11-G-001   ○ 분사헤드의 변형․손상 유무
11-G-002   ● 분사헤드의 설치높이 적정 여부

11-H. 화재감지기
11-H-001   ○ 방호구역별 화재감지기 감지에 의한 기동장치 작동 여부
11-H-002   ● 교차회로(또는 NFSC 203 제7조제1항 단서 감지기) 설치 여부
11-H-003   ● 화재감지기별 유효 바닥면적 적정 여부

11-I. 음향경보장치
11-I-001   ○ 기동장치 조작 시(수동식-방출용스위치, 자동식-화재감지기) 경보 여부
11-I-002   ○ 약제 방사 개시(또는 방출 압력스위치 작동) 후 경보 적정 여부
11-I-003   ● 방호구역 또는 방호대상물 구획 안에서 유효한 경보 가능 여부

           [방송에 따른 경보장치]
11-I-011   ● 증폭기 재생장치의 설치장소 적정 여부
11-I-012   ● 방호구역·방호대상물에서 확성기 간 수평거리 적정 여부
11-I-013   ● 제어반 복구스위치 조작 시 경보 지속 여부

11-J. 자동폐쇄장치

           [화재표시반]
11-J-001   ○ 환기장치 자동정지 기능 적정 여부
11-J-002   ○ 개구부 및 통기구 자동폐쇄장치 설치 장소 및 기능 적합 여부
11-J-003   ● 자동폐쇄장치 복구장치 설치기준 적합 및 위치표지 적합 여부

11-K. 비상전원
11-K-001   ● 설치장소 적정 및 관리 여부
11-K-002   ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
11-K-003   ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인

11-L. 과압배출구
11-L-001   ● 과압배출구 설치상태 및 관리 여부


  비고

                                                     210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
※ 약제저장량 점검리스트
                                                         (3쪽 중 3쪽)

  설치위치    용기    실내온도 약제높이 충전량(압)     손실량     점검          비고
          No.    (℃)  (㎝) (㎏)(㎏/㎠)    (㎏)    결과       (손실5%초과)




                                                     ※ 약제량 손실
                                                     (불활성기체는
                                                     압력손실)       5%
                                                     초과 시 불량으
                                                     로 판정합니다.


                                                     ※   불활성기체
                                                     는 손실량에 압
                                                     력게이지      값을
                                                     기록합니다.




                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
12. 분말소화설비 점검표
                                                                (3쪽 중 1쪽)
 번호                             점검항목                             점검결과

12-A. 저장용기
12-A-001   ● 설치장소 적정 및 관리 여부
12-A-002   ○ 저장용기 설치장소 표지 설치 여부
12-A-003   ● 저장용기 설치 간격 적정 여부
12-A-004   ○ 저장용기 개방밸브 자동·수동 개방 및 안전장치 부착 여부
12-A-005   ● 저장용기와 집합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부
12-A-006   ● 저장용기 안전밸브 설치 적정 여부
12-A-007   ● 저장용기 정압작동장치 설치 적정 여부
12-A-008   ● 저장용기 청소장치 설치 적정 여부
12-A-009   ○ 저장용기 지시압력계 설치 및 충전압력 적정 여부(축압식의 경우)

12-B. 가압용 가스용기
12-B-001   ○ 가압용 가스용기 저장용기 접속 여부
12-B-002   ○ 가압용 가스용기 전자개방밸브 부착 적정 여부
12-B-003   ○ 가압용 가스용기 압력조정기 설치 적정 여부
12-B-004   ○ 가압용 또는 축압용 가스 종류 및 가스량 적정 여부
12-B-005   ● 배관 청소용 가스 별도 용기 저장 여부

12-C. 소화약제
12-C-001   ○ 소화약제 저장량 적정 여부

12-D. 기동장치
12-D-001   ○ 방호구역별 출입구 부근 소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부

           [수동식 기동장치]
12-D-011   ○ 기동장치 부근에 비상스위치 설치 여부
12-D-012   ● 방호구역별 또는 방호대상별 기동장치 설치 여부
12-D-013   ○ 기동장치 설치 적정(출입구 부근 등, 높이, 보호장치, 표지, 전원표시등) 여부
12-D-014   ○ 방출용 스위치 음향경보장치 연동 여부

           [자동식 기동장치]
12-D-021   ○ 감지기 작동과의 연동 및 수동기동 가능 여부
12-D-022   ● 저장용기 수량에 따른 전자 개방밸브 수량 적정 여부(전기식 기동장치의 경우)
12-D-023   ○ 기동용 가스용기의 용적, 충전압력 적정 여부(가스압력식 기동장치의 경우)
12-D-024   ● 기동용 가스용기의 안전장치, 압력게이지 설치 여부(가스압력식 기동장치의 경우)
12-D-025   ● 저장용기 개방구조 적정 여부(기계식 기동장치의 경우)

12-E. 제어반 및 화재표시반
12-E-001   ○ 설치장소 적정 및 관리 여부
12-E-002   ○ 회로도 및 취급설명서 비치 여부

  비고

                                                   210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(3쪽 중 2쪽)

 번호                             점검항목                               점검결과

           [제어반]
12-E-011   ○ 수동기동장치 또는 감지기 신호 수신 시 음향경보장치 작동 기능 정상 여부
12-E-012   ○ 소화약제 방출·지연 및 기타 제어 기능 적정 여부
12-E-013   ○ 전원표시등 설치 및 정상 점등 여부

           [화재표시반]
12-E-021   ○ 방호구역별 표시등(음향경보장치 조작, 감지기 작동), 경보기 설치 및 작동 여부
12-E-022   ○ 수동식 기동장치 작동표시 표시등 설치 및 정상 작동 여부
12-E-023   ○ 소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부
12-E-024   ● 자동식기동장치 자동·수동 절환 및 절환표시등 설치 및 정상 작동 여부

12-F. 배관 등
12-F-001   ○ 배관의 변형·손상 유무

12-G. 선택밸브
12-G-001   ○ 선택밸브 설치 기준 적합 여부

12-H. 분사헤드
           [전역방출방식]
12-H-001   ○ 분사헤드의 변형·손상 유무
12-H-002   ● 분사헤드의 설치위치 적정 여부

           [국소방출방식]
12-H-011   ○ 분사헤드의 변형·손상 유무
12-H-012   ● 분사헤드의 설치장소 적정 여부

           [호스릴방식]
12-H-021   ● 방호대상물 각 부분으로부터 호스접결구까지 수평거리 적정 여부
12-H-022   ○ 소화약제저장용기의 위치표시등 정상 점등 및 표지 설치 여부
12-H-023   ● 호스릴소화설비 설치장소 적정 여부

12-I. 화재감지기
12-I-001   ○ 방호구역별 화재감지기 감지에 의한 기동장치 작동 여부
12-I-002   ● 교차회로(또는 NFSC 203 제7조제1항 단서 감지기) 설치 여부
12-I-003   ● 화재감지기별 유효 바닥면적 적정 여부

12-J. 음향경보장치
12-J-001   ○ 기동장치 조작 시(수동식-방출용스위치, 자동식-화재감지기) 경보 여부
12-J-002   ○ 약제 방사 개시(또는 방출 압력스위치 작동) 후 1분 이상 경보 여부
12-J-003   ● 방호구역 또는 방호대상물 구획 안에서 유효한 경보 가능 여부

           [방송에 따른 경보장치]
12-J-011   ● 증폭기 재생장치의 설치장소 적정 여부
12-J-012   ● 방호구역·방호대상물에서 확성기 간 수평거리 적정 여부
12-J-013   ● 제어반 복구스위치 조작 시 경보 지속 여부
                                                     210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(3쪽 중 3쪽)

 번호                            점검항목                      점검결과

12-K. 비상전원

12-K-001   ● 설치장소 적정 및 관리 여부
12-K-002   ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
12-K-003   ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인


  비고

                                           210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
13. 옥외소화전설비 점검표
                                                                (3쪽 중 1쪽)

  번호                            점검항목                             점검결과

13-A. 수원
13-A-001   ○ 수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)

13-B. 수조
13-B-001   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
13-B-002   ○ 수위계 설치 또는 수위 확인 가능 여부
13-B-003   ● 수조 외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
13-B-004   ● 실내설치 시 조명설비 설치 여부
13-B-005   ○“옥외소화전설비용 수조”표지설치 여부 및 설치 상태
13-B-006   ● 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지설치 여부
13-B-007   ● 수조-수직배관 접속부분“옥외소화전설비용 배관”표지설치 여부

13-C. 가압송수장치
           [펌프방식]
13-C-001   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
13-C-002   ○ 옥외소화전 방수량 및 방수압력 적정 여부
13-C-003   ● 감압장치 설치 여부(방수압력 0.7MPa 초과 조건)
13-C-004   ○ 성능시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부
13-C-005   ● 다른 소화설비와 겸용인 경우 펌프 성능 확보 가능 여부
13-C-006   ○ 펌프 흡입측 연성계․진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형․손상 유무
13-C-007   ● 기동장치 적정 설치 및 기동압력 설정 적정 여부
13-C-008   ○ 기동스위치 설치 적정 여부(ON/OFF 방식)
13-C-009   ● 물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부
13-C-010   ● 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
13-C-011   ○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지 상태,
             연료량) 여부
13-C-012   ○ 가압송수장치의“옥외소화전펌프”표지설치 여부 또는 다른 소화설비와 겸용 시
             겸용설비 이름 표시 부착 여부

           [고가수조방식]
13-C-021   ○ 수위계·배수관·급수관·오버플로우관·맨홀 등 부속장치의 변형·손상 유무

           [압력수조방식]
13-C-031   ● 압력수조의 압력 적정 여부
13-C-032   ○ 수위계·급수관·급기관·압력계·안전장치·공기압축기 등 부속장치의 변형·손상 유무

           [가압수조방식]
13-C-041   ● 가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
13-C-042   ○ 수위계·급수관·배수관·급기관․압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무
                                                   210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(3쪽 중 2쪽)

  번호                           점검항목                          점검결과

13-D. 배관 등
13-D-001   ● 호스접결구 높이 및 각 부분으로부터 호스접결구까지의 수평거리 적정 여부
13-D-002   ○ 호스 구경 적정 여부
13-D-003   ● 펌프의 흡입측 배관 여과장치의 상태 확인
13-D-004   ● 성능시험배관 설치(개폐밸브, 유량조절밸브, 유량측정장치) 적정 여부
13-D-005   ● 순환배관 설치(설치위치·배관구경, 릴리프밸브 개방압력) 적정 여부
13-D-006   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
13-D-007   ○ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 적정 여부
13-D-008   ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부

13-E. 소화전함 등
13-E-001   ○ 함 개방 용이성 및 장애물 설치 여부 등 사용 편의성 적정 여부
13-E-002   ○ 위치·기동 표시등 적정 설치 및 정상 점등 여부
13-E-003   ○ “옥외소화전”표시 설치 여부
13-E-004   ● 소화전함 설치 수량 적정 여부
13-E-005   ○ 옥외소화전함 내 소방호스, 관창, 옥외소화전개방 장치 비치 여부
13-E-006   ○ 호스의 접결상태, 구경, 방수 거리 적정 여부

13-F. 전원
13-F-001   ● 대상물 수전방식에 따른 상용전원 적정 여부
13-F-002   ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
13-F-003   ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
13-F-004   ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인

13-G. 제어반
13-G-001   ● 겸용 감시·동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)

            [감시제어반]
13-G-011   ○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
13-G-012   ○ 펌프 별 자동·수동 전환스위치 정상작동 여부
13-G-013   ● 펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부
13-G-014   ● 상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
13-G-015   ● 수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
13-G-016   ○ 각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부
13-G-017   ○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부
13-G-018   ● 감시제어반 전용실 적정 설치 및 관리 여부
13-G-019   ● 기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부
                                               210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]