yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
(3쪽 중 3쪽)

 번호                               점검항목                                점검결과

           [동력제어반]
13-G-031   ○ 앞면은 적색으로 하고,“옥외소화전설비용 동력제어반”표지 설치 여부

           [발전기제어반]
13-G-041   ● 소방전원보존형발전기는 이를 식별할 수 있는 표지 설치 여부

※ 펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)
                      정격운전 정격유량의                             ㅇ설정압력:
     구분        체절운전   (100%) 150% 운전          적정 여부
                                                             ㅇ주펌프
                                                              기동:       MPa
  토출량      주
                                       1.체절운전 시 토출압은 정격토출압의 정지:         MPa
  (ℓ/min) 예비                            140% 이하일 것( )        ㅇ예비펌프
                                       2.정격운전 시 토출량과 토출압이     기동:       MPa
                                         규정치 이상일 것( )         정지:       MPa
  토출압      주
                                       3.정격토출량의 150%에서 토출압이 ㅇ충압펌프
  (MPa) 예비                               정격토출압의 65% 이상일 것( )  기동:       MPa
                                                              정지:       MPa

※ 릴리프밸브 작동압력 :          MPa


  비고

                                                        210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
14. 비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검표


 번호                            점검항목                            점검결과

14-A. 비상경보설비
14-A-001   ○ 수신기 설치장소 적정(관리용이) 및 스위치 정상 위치 여부
14-A-002   ○ 수신기 상용전원 공급 및 전원표시등 정상점등 여부
14-A-003   ○ 예비전원(축전지) 상태 적정 여부(상시 충전, 상용전원 차단 시 자동절환)
14-A-004   ○ 지구음향장치 설치기준 적합 여부
14-A-005   ○ 음향장치(경종 등) 변형·손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부
14-A-006   ○ 발신기 설치 장소, 위치(수평거리) 및 높이 적정 여부
14-A-007   ○ 발신기 변형·손상 확인 및 정상 작동 여부
14-A-008   ○ 위치표시등 변형·손상 확인 및 정상 점등 여부

14-B. 단독경보형감지기

14-B-001   ○ 설치 위치(각 실, 바닥면적 기준 추가설치, 최상층 계단실) 적정 여부
14-B-002   ○ 감지기의 변형 또는 손상이 있는지 여부
14-B-003   ○ 정상적인 감시상태를 유지하고 있는지 여부(시험작동 포함)


  비고

                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
15. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검표
                                                                (2쪽 중 1쪽)

 번호                            점검항목                              점검결과

15-A. 경계구역

15-A-001   ● 경계구역 구분 적정 여부
15-A-002   ● 감지기를 공유하는 경우 스프링클러․물분무소화․제연설비 경계구역 일치 여부

15-B. 수신기

15-B-001   ○ 수신기 설치장소 적정(관리용이) 여부
15-B-002   ○ 조작스위치의 높이는 적정하며 정상 위치에 있는지 여부
15-B-003   ● 개별 경계구역 표시 가능 회선수 확보 여부
15-B-004   ● 축적기능 보유 여부(환기·면적·높이 조건 해당할 경우)
15-B-005   ○ 경계구역 일람도 비치 여부
15-B-006   ○ 수신기 음향기구의 음량․음색 구별 가능 여부
15-B-007   ● 감지기․중계기․발신기 작동 경계구역 표시 여부(종합방재반 연동 포함)
15-B-008   ● 1개 경계구역 1개 표시등 또는 문자 표시 여부
15-B-009   ● 하나의 대상물에 수신기가 2 이상 설치된 경우 상호 연동되는지 여부
15-B-010   ○ 수신기 기록장치 데이터 발생 표시시간과 표준시간 일치 여부

15-C. 중계기

15-C-001   ● 중계기 설치위치 적정 여부(수신기에서 감지기회로 도통시험하지 않는 경우)
15-C-002   ● 설치 장소(조작·점검 편의성, 화재·침수 피해 우려) 적정 여부
15-C-003   ● 전원입력 측 배선 상 과전류차단기 설치 여부
15-C-004   ● 중계기 전원 정전 시 수신기 표시 여부
15-C-005   ● 상용전원 및 예비전원 시험 적정 여부

15-D. 감지기

15-D-001   ● 부착 높이 및 장소별 감지기 종류 적정 여부
15-D-002   ● 특정 장소(환기불량, 면적협소, 저층고)에 적응성이 있는 감지기 설치 여부
15-D-003   ○ 연기감지기 설치장소 적정 설치 여부
15-D-004   ● 감지기와 실내로의 공기유입구 간 이격거리 적정 여부
15-D-005   ● 감지기 부착면 적정 여부
15-D-006   ○ 감지기 설치(감지면적 및 배치거리) 적정 여부
15-D-007   ● 감지기별 세부 설치기준 적합 여부
15-D-008   ● 감지기 설치제외 장소 적합 여부
15-D-009   ○ 감지기 변형·손상 확인 및 작동시험 적합 여부


15-E. 음향장치

15-E-001   ○ 주음향장치 및 지구음향장치 설치 적정 여부
15-E-002   ○ 음향장치(경종 등) 변형·손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부
15-E-003   ● 우선경보 기능 정상작동 여부
                                                   210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(2쪽 중 2쪽)

  번호                           점검항목                           점검결과

15-F. 시각경보장치
15-F-001   ○ 시각경보장치 설치 장소 및 높이 적정 여부
15-F-002   ○ 시각경보장치 변형·손상 확인 및 정상 작동 여부

15-G. 발신기

15-G-001   ○ 발신기 설치 장소, 위치(수평거리) 및 높이 적정 여부
15-G-002   ○ 발신기 변형·손상 확인 및 정상 작동 여부
15-G-003   ○ 위치표시등 변형·손상 확인 및 정상 점등 여부

15-H. 전원

15-H-001   ○ 상용전원 적정 여부
15-H-002   ○ 예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부

15-I. 배선

15-I-001   ● 종단저항 설치 장소, 위치 및 높이 적정 여부
15-I-002   ● 종단저항 표지 부착 여부(종단감지기에 설치할 경우)
15-I-003   ○ 수신기 도통시험 회로 정상 여부
15-I-004   ● 감지기회로 송배전식 적용 여부
15-I-005   ● 1개 공통선 접속 경계구역 수량 적정 여부(P형 또는 GP형의 경우)


  비고

                                                210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
16. 비상방송설비 점검표


  번호                           점검항목                              점검결과

16-A. 음향장치
16-A-001   ● 확성기 음성입력 적정 여부
16-A-002   ● 확성기 설치 적정(층마다 설치, 수평거리, 유효하게 경보) 여부
16-A-003   ● 조작부 조작스위치 높이 적정 여부
16-A-004   ● 조작부 상 설비 작동층 또는 작동구역 표시 여부
16-A-005   ● 증폭기 및 조작부 설치 장소 적정 여부
16-A-006   ● 우선경보방식 적용 적정 여부
16-A-007   ● 겸용설비 성능 적정(화재 시 다른 설비 차단) 여부
16-A-008   ● 다른 전기회로에 의한 유도장애 발생 여부
16-A-009   ● 2 이상 조작부 설치 시 상호 동시통화 및 전 구역 방송 가능 여부
16-A-010   ● 화재신호 수신 후 방송개시 소요시간 적정 여부
16-A-011   ○ 자동화재탐지설비 작동과 연동하여 정상 작동 가능 여부

16-B. 배선 등

16-B-001   ● 음량조절기를 설치한 경우 3선식 배선 여부
16-B-002   ● 하나의 층에 단락, 단선 시 다른 층의 화재통보 적부

16-C. 전원

16-C-001   ○ 상용전원 적정 여부
16-C-002   ● 예비전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부


  비고

                                                   210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
17. 자동화재속보설비 및 통합감시시설 점검표


 번호                           점검항목                         점검결과

17-A. 자동화재속보설비
17-A-001   ○ 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부
17-A-002   ○ 조작스위치 높이 적정 여부
17-A-003   ○ 자동화재탐지설비 연동 및 화재신호 소방관서 전달 여부

17-B. 통합감시시설

17-B-001   ● 주․보조 수신기 설치 적정 여부
17-B-002   ○ 수신기 간 원격제어 및 정보공유 정상 작동 여부
17-B-003   ● 예비선로 구축 여부


  비고

                                             210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
18. 누전경보기 점검표


  번호                          점검항목                          점검결과

18-A. 설치방법
18-A-001   ● 정격전류에 따른 설치 형태 적정 여부
18-A-002   ● 변류기 설치위치 및 형태 적정 여부

18-B. 수신부
18-B-001   ○ 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부
18-B-002   ● 가연성 증기, 먼지 등 체류 우려 장소의 경우 차단기구 설치 여부
18-B-003   ○ 수신부의 성능 및 누전경보 시험 적정 여부
18-B-004   ○ 음향장치 설치장소(상시 사람이 근무) 및 음량·음색 적정 여부

18-C. 전원

18-C-001   ● 분전반으로부터 전용회로 구성 여부
18-C-002   ● 개폐기 및 과전류차단기 설치 여부
18-C-003   ● 다른 차단기에 의한 전원차단 여부(전원을 분기할 경우)


  비고

                                              210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
19. 가스누설경보기 점검표


 번호                            점검항목                        점검결과

19-A. 수신부
19-A-001   ○ 수신부 설치 장소 적정 여부
19-A-002   ○ 상용전원 공급 및 전원표시등 정상 점등 여부
19-A-003   ○ 음향장치의 음량·음색·음압 적정 여부

19-B. 탐지부

19-B-001   ○ 탐지부의 설치방법 및 설치상태 적정 여부
19-B-002   ○ 탐지부의 정상 작동 여부

19-C. 차단기구

19-C-001   ○ 차단기구는 가스 주배관에 견고히 부착되어 있는지 여부
19-C-002   ○ 시험장치에 의한 가스차단밸브의 정상 개․폐 여부


  비고

                                             210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
20. 피난기구 및 인명구조기구 점검표


 번호                             점검항목                             점검결과

20-A. 피난기구 공통사항
20-A-001   ● 대상물 용도별·층별·바닥면적별 피난기구 종류 및 설치개수 적정 여부
20-A-002   ○ 피난에 유효한 개구부 확보(크기, 높이에 따른 발판, 창문 파괴장치) 및 관리상태
20-A-003   ● 개구부 위치 적정(동일직선상이 아닌 위치) 여부
20-A-004   ○ 피난기구의 부착 위치 및 부착 방법 적정 여부
20-A-005   ○ 피난기구(지지대 포함)의 변형·손상 또는 부식이 있는지 여부
20-A-006   ○ 피난기구의 위치표시 표지 및 사용방법 표지 부착 적정 여부
20-A-007   ● 피난기구의 설치제외 및 설치감소 적합 여부

20-B. 공기안전매트‧피난사다리‧(간이)완강기‧미끄럼대‧구조대
20-B-001   ● 공기안전매트 설치 여부
20-B-002   ● 공기안전매트 설치 공간 확보 여부
20-B-003   ● 피난사다리(4층 이상의 층)의 구조(금속성 고정사다리) 및 노대 설치 여부
20-B-004   ● (간이)완강기의 구조(로프 손상방지) 및 길이 적정 여부
20-B-005   ● 숙박시설의 객실마다 완강기(1개) 또는 간이완강기(2개 이상) 추가 설치 여부
20-B-006   ● 미끄럼대의 구조 적정 여부
20-B-007   ● 구조대의 길이 적정 여부

20-C. 다수인 피난장비
20-C-001   ● 설치장소 적정(피난용이, 안전하게 하강, 피난층의 충분한 착지 공간) 여부
20-C-002   ● 보관실 설치 적정(건물외측 돌출, 빗물·먼지 등으로부터 장비 보호) 여부
20-C-003   ● 보관실 외측문 개방 및 탑승기 자동 전개 여부
20-C-004   ● 보관실 문 오작동 방지조치 및 문 개방 시 경보설비 연동(경보) 여부

20-D. 승강식 피난기‧하향식 피난구용 내림식 사다리
20-D-001   ● 대피실 출입문 갑종방화문 설치 및 표지 부착 여부
20-D-002   ● 대피실 표지(층별 위치표시, 피난기구 사용설명서 및 주의사항) 부착 여부
20-D-003   ● 대피실 출입문 개방 및 피난기구 작동 시 표시등·경보장치 작동 적정 여부 및
             감시제어반 피난기구 작동 확인 가능 여부
20-D-004   ● 대피실 면적 및 하강구 규격 적정 여부
20-D-005   ● 하강구 내측 연결금속구 존재 및 피난기구 전개 시 장애발생 여부
20-D-006   ● 대피실 내부 비상조명등 설치 여부

20-E. 인명구조기구

20-E-001   ○ 설치 장소 적정(화재시 반출 용이성) 여부
20-E-002   ○ “인명구조기구” 표시 및 사용방법 표지 설치 적정 여부
20-E-003   ○ 인명구조기구의 변형 또는 손상이 있는지 여부
20-E-004   ● 대상물 용도별․장소별 설치 인명구조기구 종류 및 설치개수 적정 여부


  비고

                                                   210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
21. 유도등 및 유도표지 점검표


 번호                             점검항목                           점검결과

21-A. 유도등
21-A-001   ○ 유도등의 변형 및 손상 여부
21-A-002   ○ 상시(3선식의 경우 점검스위치 작동시) 점등 여부
21-A-003   ○ 시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무) 여부
21-A-004   ○ 비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부
21-A-005   ● 설치 장소(위치) 적정 여부
21-A-006   ● 설치 높이 적정 여부
21-A-007   ● 객석유도등의 설치 개수 적정 여부

21-B. 유도표지
21-B-001   ○ 유도표지의 변형 및 손상 여부
21-B-002   ○ 설치 상태(유사 등화광고물․게시물 존재, 쉽게 떨어지지 않는 방식) 적정 여부
21-B-003   ○ 외광·조명장치로 상시 조명 제공 또는 비상조명등 설치 여부
21-B-004   ○ 설치 방법(위치 및 높이) 적정 여부

21-C. 피난유도선

21-C-001   ○ 피난유도선의 변형 및 손상 여부
21-C-002   ○ 설치 방법(위치·높이 및 간격) 적정 여부

            [축광방식의 경우]
21-C-011   ● 부착대에 견고하게 설치 여부
21-C-012   ○ 상시조명 제공 여부

            [광원점등방식의 경우]
21-C-021   ○ 수신기 화재신호 및 수동조작에 의한 광원점등 여부
21-C-022   ○ 비상전원 상시 충전상태 유지 여부
21-C-023   ● 바닥에 설치되는 경우 매립방식 설치 여부
21-C-024   ● 제어부 설치위치 적정 여부


  비고

                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
22. 비상조명등 및 휴대용비상조명등 점검표


 번호                             점검항목                           점검결과

22-A. 비상조명등
22-A-001   ○ 설치 위치(거실, 지상에 이르는 복도․계단, 그 밖의 통로) 적정 여부
22-A-002   ○ 비상조명등 변형·손상 확인 및 정상 점등 여부
22-A-003   ● 조도 적정 여부
22-A-004   ○ 예비전원 내장형의 경우 점검스위치 설치 및 정상 작동 여부
22-A-005   ● 비상전원 종류 및 설치장소 기준 적합 여부
22-A-006   ○ 비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부

22-B. 휴대용비상조명등

22-B-001   ○ 설치 대상 및 설치 수량 적정 여부
22-B-002   ○ 설치 높이 적정 여부
22-B-003   ○ 휴대용비상조명등의 변형 및 손상 여부
22-B-004   ○ 어둠 속에서 위치를 확인할 수 있는 구조인지 여부
22-B-005   ○ 사용 시 자동으로 점등되는지 여부
22-B-006   ○ 건전지를 사용하는 경우 유효한 방전 방지조치가 되어있는지 여부
22-B-007   ○ 충전식 배터리의 경우에는 상시 충전되도록 되어 있는지의 여부



  비고

                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
23. 소화용수설비 점검표


 번호                             점검항목                           점검결과

23-A. 소화수조 및 저수조

           [수원]
23-A-001   ○ 수원의 유효수량 적정 여부

           [흡수관투입구]
23-A-011   ○ 소방차 접근 용이성 적정 여부
23-A-012   ● 크기 및 수량 적정 여부
23-A-013   ○ “흡수관투입구”표지 설치 여부

           [채수구]
23-A-021   ○ 소방차 접근 용이성 적정 여부
23-A-022   ● 결합금속구 구경 적정 여부
23-A-023   ● 채수구 수량 적정 여부
23-A-024   ○ 개폐밸브의 조작 용이성 여부

           [가압송수장치]
23-A-031   ○ 기동스위치 채수구 직근 설치 여부 및 정상 작동 여부
23-A-032   ○ “소화용수설비펌프”표지 설치상태 적정 여부
23-A-033   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
23-A-034   ● 토출측 압력계, 흡입측 연성계 또는 진공계 설치 여부
23-A-035   ○ 성능시험배관 적정 설치 및 정상작동 여부
23-A-036   ○ 순환배관 설치 적정 여부
23-A-037   ● 물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부
23-A-038   ○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(제어반 기동, 채수구 원격조작, 기동표시등 설치,
            축전지 설비) 여부

23-B. 상수도소화용수설비

23-B-001   ○ 소화전 위치 적정 여부
23-B-002   ○ 소화전 관리상태(변형·손상 등) 및 방수 원활 여부


  비고

                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
24. 제연설비 점검표


  번호                             점검항목                        점검결과

24-A. 제연구역의 구획

24-A-001    ● 제연구역의 구획 방식 적정 여부
             - 제연경계의 폭, 수직거리 적정 설치 여부
             - 제연경계벽은 가동 시 급속하게 하강되지 아니하는 구조

24-B. 배출구

24-B-001    ● 배출구 설치 위치(수평거리) 적정 여부
24-B-002    ○ 배출구 변형·훼손 여부

24-C. 유입구

24-C-001    ○ 공기유입구 설치 위치 적정 여부
24-C-002    ○ 공기유입구 변형·훼손 여부
24-C-003    ● 옥외에 면하는 배출구 및 공기유입구 설치 적정 여부

24-D. 배출기

24-D-001    ● 배출기와 배출풍도 사이 캔버스 내열성 확보 여부
24-D-002    ○ 배출기 회전이 원활하며 회전방향 정상 여부
24-D-003    ○ 변형․훼손 등이 없고 V-벨트 기능 정상 여부
24-D-004    ○ 본체의 방청, 보존상태 및 캔버스 부식 여부
24-D-005    ● 배풍기 내열성 단열재 단열처리 여부

24-E. 비상전원

24-E-001    ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
24-E-002    ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
24-E-003    ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인

24-F. 기 동

24-F-001    ○ 가동식의 벽·제연경계벽·댐퍼 및 배출기 정상 작동(화재감지기 연동) 여부
24-F-002    ○ 예상제연구역 및 제어반에서 가동식의 벽·제연경계벽·댐퍼 및 배출기 수동
             기동 가능 여부
24-F-003    ○ 제어반 각종 스위치류 및 표시장치(작동표시등 등) 기능의 이상 여부


  비고

                                               210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
25. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 점검표


 번호                            점검항목                            점검결과

25-A. 과압방지조치

25-A-001   ● 자동차압·과압조절형 댐퍼(또는 플랩댐퍼)를 사용한 경우 성능 적정 여부

25-B. 수직풍도에 따른 배출

25-B-001   ○ 배출댐퍼 설치(개폐여부 확인 기능, 화재감지기 동작에 따른 개방) 적정 여부
25-B-002   ○ 배출용송풍기가 설치된 경우 화재감지기 연동 기능 적정 여부

25-C. 급기구

25-C-001   ○ 급기댐퍼 설치 상태(화재감지기 동작에 따른 개방) 적정 여부

25-D. 송풍기

25-D-001   ○ 설치장소 적정(화재영향, 접근·점검 용이성) 여부
25-D-002   ○ 화재감지기 동작 및 수동조작에 따라 작동하는지 여부
25-D-003   ● 송풍기와 연결되는 캔버스 내열성 확보 여부

25-E. 외기취입구

25-E-001   ○ 설치위치(오염공기 유입방지, 배기구 등으로부터 이격거리) 적정 여부
25-E-002   ● 설치구조(빗물·이물질 유입방지, 옥외의 풍속과 풍향에 영향) 적정 여부

25-F. 제연구역의 출입문

25-F-001   ○ 폐쇄상태 유지 또는 화재 시 자동폐쇄 구조 여부
25-F-002   ● 자동폐쇄장치 폐쇄력 적정 여부

25-G. 수동기동장치

25-G-001   ○ 기동장치 설치(위치, 전원표시등 등) 적정 여부
25-G-002   ○ 수동기동장치(옥내 수동발신기 포함) 조작 시 관련 장치 정상 작동 여부

25-H. 제어반

25-H-001   ○ 비상용축전지의 정상 여부
25-H-002   ○ 제어반 감시 및 원격조작 기능 적정 여부

25-I. 비상전원

25-I-001   ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
25-I-002   ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
25-I-003   ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인


  비고

                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
26. 연결송수관설비 점검표


 번호                              점검항목                       점검결과

26-A. 송수구
26-A-001   ○ 설치장소 적정 여부
26-A-002   ○ 지면으로부터 설치 높이 적정 여부
26-A-003   ○ 급수개폐밸브가 설치된 경우 설치 상태 적정 및 정상 기능 여부
26-A-004   ○ 수직배관별 1개 이상 송수구 설치 여부
26-A-005   ○“연결송수관설비송수구”표지 및 송수압력범위 표지 적정 설치 여부
26-A-006   ○ 송수구 마개 설치 여부

26-B. 배관 등

26-B-001   ● 겸용 급수배관 적정 여부
26-B-002   ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부

26-C. 방수구
26-C-001   ● 설치기준(층, 개수, 위치, 높이) 적정 여부
26-C-002   ○ 방수구 형태 및 구경 적정 여부
26-C-003   ○ 위치표시(표시등, 축광식표지) 적정 여부
26-C-004   ○ 개폐기능 설치 여부 및 상태 적정(닫힌 상태) 여부

26-D. 방수기구함
26-D-001   ● 설치기준(층, 위치) 적정 여부
26-D-002   ○ 호스 및 관창 비치 적정 여부
26-D-003   ○“방수기구함”표지 설치상태 적정 여부

26-E. 가압송수장치

26-E-001   ● 가압송수장치 설치장소 기준 적합 여부
26-E-002   ● 펌프 흡입측 연성계·진공계 및 토출측 압력계 설치 여부
26-E-003   ● 성능시험배관 및 순환배관 설치 적정 여부
26-E-004   ○ 펌프 토출량 및 양정 적정 여부
26-E-005   ○ 방수구 개방시 자동기동 여부
26-E-006   ○ 수동기동스위치 설치 상태 적정 및 수동스위치 조작에 따른 기동 여부
26-E-007   ○ 가압송수장치“연결송수관펌프”표지 설치 여부
26-E-008   ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
26-E-009   ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
26-E-010   ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인



  비고

                                              210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
27. 연결살수설비 점검표


  번호                           점검항목                         점검결과

27-A. 송수구
27-A-001   ○ 설치장소 적정 여부
27-A-002   ○ 송수구 구경(65mm) 및 형태(쌍구형) 적정 여부
27-A-003   ○ 송수구역별 호스접결구 설치 여부(개방형 헤드의 경우)
27-A-004   ○ 설치 높이 적정 여부
27-A-005   ● 송수구에서 주배관 상 연결배관 개폐밸브 설치 여부
27-A-006   ○“연결살수설비 송수구”표지 및 송수구역 일람표 설치 여부
27-A-007   ○ 송수구 마개 설치 여부
27-A-008   ○ 송수구의 변형 또는 손상 여부
27-A-009   ● 자동배수밸브 및 체크밸브 설치 순서 적정 여부
27-A-010   ○ 자동배수밸브 설치 상태 적정 여부
27-A-011   ● 1개 송수구역 설치 살수헤드 수량 적정 여부(개방형 헤드의 경우)

27-B. 선택밸브

27-B-001   ○ 선택밸브 적정 설치 및 정상 작동 여부
27-B-002   ○ 선택밸브 부근 송수구역 일람표 설치 여부

27-C. 배관 등
27-C-001   ○ 급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 여부
27-C-002   ● 동결방지조치 상태 적정 여부(습식의 경우)
27-C-003   ● 주배관과 타 설비 배관 및 수조 접속 적정 여부(폐쇄형 헤드의 경우)
27-C-004   ○ 시험장치 설치 적정 여부(폐쇄형 헤드의 경우)
27-C-005   ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부

27-D. 헤드

27-D-001   ○ 헤드의 변형․손상 유무
27-D-002   ○ 헤드 설치 위치·장소·상태(고정) 적정 여부
27-D-003   ○ 헤드 살수장애 여부


  비고

                                              210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
28. 비상콘센트설비 점검표


  번호                            점검항목                             점검결과

28-A. 전원

28-A-001   ● 상용전원 적정 여부
28-A-002   ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
28-A-003   ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
28-A-004   ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인

28-B. 전원회로

28-B-001   ● 전원회로 방식(단상교류 220V) 및 공급용량(1.5kVA 이상) 적정 여부
28-B-002   ● 전원회로 설치개수(각 층에 2이상) 적정 여부
28-B-003   ● 전용 전원회로 사용 여부
28-B-004   ● 1개 전용회로에 설치되는 비상콘센트 수량 적정(10개 이하) 여부
28-B-005   ● 보호함 내부에 분기배선용 차단기 설치 여부

28-C. 콘센트

28-C-001   ○ 변형․손상․현저한 부식이 없고 전원의 정상 공급여부
28-C-002   ● 콘센트별 배선용 차단기 설치 및 충전부 노출 방지 여부
28-C-003   ○ 비상콘센트 설치 높이, 설치 위치 및 설치 수량 적정 여부

28-D. 보호함 및 배선

28-D-001   ○ 보호함 개폐용이한 문 설치 여부
28-D-002   ○“비상콘센트”표지 설치상태 적정 여부
28-D-003   ○ 위치표시등 설치 및 정상 점등 여부
28-D-004   ○ 점검 또는 사용상 장애물 유무


  비고

                                                   210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
29. 무선통신보조설비 점검표


  번호                            점검항목                           점검결과

29-A. 누설동축케이블등

29-A-001    ○ 피난 및 통행 지장 여부(노출하여 설치한 경우)
29-A-002    ● 케이블 구성 적정(누설동축케이블 + 안테나 또는 동축케이블 + 안테나) 여부
29-A-003    ● 지지금구 변형·손상 여부
29-A-004    ● 누설동축케이블 및 안테나 설치 적정 및 변형·손상 여부
29-A-005    ● 누설동축케이블 말단‘무반사 종단저항’설치 여부

29-B. 무선기기접속단자, 옥외안테나

29-B-001    ○ 설치장소(소방활동 용이성, 상시 근무장소) 적정 여부
29-B-002    ● 단자 설치높이 적정 여부
29-B-003    ● 지상 접속단자 설치거리 적정 여부
29-B-004    ● 접속단자 보호함 구조 적정 여부
29-B-005    ○ 접속단자 보호함“무선기기접속단자”표지 설치 여부
29-B-006    ○ 옥외안테나 통신장애 발생 여부
29-B-007    ○ 안테나 설치 적정(견고함, 파손우려) 여부
29-B-008    ○ 옥외안테나에 “무선통신보조설비 안테나” 표지 설치 여부
29-B-009    ○ 옥외안테나 통신 가능거리 표지 설치 여부
29-B-0010   ○ 수신기 설치장소 등에 옥외안테나 위치표시도 비치 여부

29-C. 분배기, 분파기, 혼합기

29-C-001    ● 먼지, 습기, 부식 등에 의한 기능 이상 여부
29-C-002    ● 설치장소 적정 및 관리 여부

29-D. 증폭기 및 무선중계기

29-D-001    ● 상용전원 적정 여부
29-D-002    ○ 전원표시등 및 전압계 설치상태 적정 여부
29-D-003    ● 증폭기 비상전원 부착 상태 및 용량 적정 여부
29-D-004    ○ 적합성 평가 결과 임의 변경 여부

29-E. 기능점검

29-E-001    ● 무선통신 가능 여부


  비고

                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
30. 연소방지설비 점검표


  번호                           점검항목                         점검결과

30-A. 배관

30-A-001   ○ 급수배관 개폐밸브 적정(개폐표시형) 설치 및 관리상태 적합 여부
30-A-002   ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부

30-B. 방수헤드

30-B-001   ○ 헤드의 변형․손상 유무
30-B-002   ○ 헤드 살수장애 여부
30-B-003   ○ 헤드상호 간 거리 적정 여부
30-B-004   ● 살수구역 설정 적정 여부

30-C. 송수구

30-C-001   ○ 설치장소 적정 여부
30-C-002   ● 송수구 구경(65mm) 및 형태(쌍구형) 적정 여부
30-C-003   ○ 송수구 1m 이내 살수구역 안내표지 설치상태 적정 여부
30-C-004   ○ 설치 높이 적정 여부
30-C-005   ● 자동배수밸브 설치상태 적정 여부
30-C-006   ● 연결배관에 개폐밸브를 설치한 경우 개폐상태 확인 및 조작 가능 여부
30-C-007   ○ 송수구 마개 설치상태 적정 여부


30-D. 방화벽

30-D-001   ● 방화문 관리상태 및 정상기능 적정 여부
30-D-002   ● 관통부위 내화성 화재차단제 마감 여부


  비고

                                              210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
31. 기타사항 점검표


  번호                          점검항목                           점검결과

31-A. 피난‧방화시설

31-A-001   ○ 방화문 및 방화셔터의 관리 상태(폐쇄·훼손·변경) 및 정상 기능 적정 여부
31-A-002   ● 비상구 및 피난통로 확보 적정 여부(피난․방화시설 주변 장애물 적치 포함)

31-B. 방염

31-B-001   ● 선처리 방염대상물품의 적합 여부(방염성능시험성적서 및 합격표시 확인)
31-B-002   ● 후처리 방염대상물품의 적합 여부(방염성능검사결과 확인)

  비고       ※ 방염성능시험성적서, 합격표시 및 방염성능검사결과의 확인이 불가한 경우 비고에 기재한다.

                                               210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
32. 다중이용업소 점검표
                                                                  (2쪽 중 1쪽)
 번호                               점검항목                             점검결과

32-A. 소화설비

           소화기구(소화기, 자동확산소화기)
32-A-001   ○ 설치수량(구획된 실 등) 및 설치거리(보행거리) 적정 여부
32-A-002   ○ 설치장소(손쉬운 사용) 및 설치 높이 적정 여부
32-A-003   ○ 소화기 표지 설치상태 적정 여부
32-A-004   ○ 외형의 이상 또는 사용상 장애 여부
32-A-005   ○ 수동식 분말소화기 내용연수 적정여부


           간이스프링클러설비
32-A-011   ○ 수원의 양 적정 여부
32-A-012   ○ 가압송수장치의 정상 작동 여부
32-A-013   ○ 배관 및 밸브의 파손, 변형 및 잠김 여부
32-A-014   ○ 상용전원 및 비상전원의 이상 여부
32-A-015   ● 유수검지장치의 정상 작동 여부
32-A-016   ● 헤드의 적정 설치 여부(미설치, 살수장애, 도색 등)
32-A-017   ● 송수구 결합부의 이상 여부
32-A-018   ● 시험밸브 개방시 펌프기동 및 음향 경보 여부

※ 펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)
                                                          ㅇ설정압력:
               체절운전 정격운전
                           정격유량의
     구분             (100%) 150% 운전         적정 여부
                                                          ㅇ주펌프
                                                           기동:       MPa
  토출량      주
                                     1.체절운전 시 토출압은 정격토출압의 정지:        MPa
  (ℓ/min) 예비                          140% 이하일 것( )       ㅇ예비펌프
                                     2.정격운전 시 토출량과 토출압이    기동:       MPa
                                      규정치 이상일 것( )         정지:       MPa
  토출압      주
                                     3.정격토출량의 150%에서 토출압이 ㅇ충압펌프
  (MPa) 예비                            정격토출압의 65% 이상일 것( )  기동:       MPa
                                                           정지:       MPa

※ 릴리프밸브 작동압력 :         MPa

32-B. 경보설비

           비상벨‧자동화재탐지설비
32-B-001   ○ 구획된 실마다 감지기(발신기), 음향장치 설치 및 정상 작동 여부
32-B-002   ○ 전용 수신기가 설치된 경우 주수신기와 상호 연동되는지 여부
32-B-003   ○ 수신기 예비전원(축전지) 상태 적정 여부(상시 충전, 상용전원 차단 시 자동절환)

           가스누설경보기
32-B-011   ● 주방 또는 난방시설이 설치된 장소에 설치 및 정상 작동 여부

32-C. 피난구조설비
           피난기구
32-C-001   ● 피난기구 종류 및 설치개수 적정 여부
                                                     210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(3쪽 중 2쪽)
  번호                            점검항목                             점검결과
32-C-002   ○ 피난기구의 부착 위치 및 부착 방법 적정 여부
32-C-003   ○ 피난기구(지지대 포함)의 변형·손상 또는 부식이 있는지 여부
32-C-004   ○ 피난기구의 위치표시 표지 및 사용방법 표지 부착 적정 여부
32-C-005   ● 피난에 유효한 개구부 확보(크기, 높이에 따른 발판, 창문 파괴장치) 및 관리상태

            피난유도선
32-C-011   ○ 피난유도선의 변형 및 손상 여부
32-C-012   ● 정상 점등(화재 신호와 연동 포함) 여부

            유도등
32-C-021   ○ 상시(3선식의 경우 점검스위치 작동시) 점등 여부
32-C-022   ○ 시각장애(규정된 높이, 적정위치, 장애물 등으로 인한 시각장애 유무) 여부
32-C-023   ○ 비상전원 성능 적정 및 상용전원 차단 시 예비전원 자동전환 여부

            유도표지
32-C-031   ○ 설치 상태(유사 등화광고물․게시물 존재, 쉽게 떨어지지 않는 방식) 적정 여부
32-C-032   ○ 외광․조명장치로 상시 조명 제공 또는 비상조명등 설치 여부

            비상조명등
32-C-041   ○ 설치위치의 적정 여부
32-C-042   ● 예비전원 내장형의 경우 점검스위치 설치 및 정상 작동 여부

            휴대용비상조명등
32-C-051   ○ 영업장안의 구획된 실마다 잘 보이는 곳에 1개 이상 설치 여부
32-C-052   ● 설치높이 및 표지의 적합 여부
32-C-053   ● 사용 시 자동으로 점등되는지 여부

32-D. 비상구
32-D-001   ○ 피난동선에 물건을 쌓아두거나 장애물 설치 여부
32-D-002   ○ 피난구, 발코니 또는 부속실의 훼손 여부
32-D-003   ○ 방화문·방화셔터의 관리 및 작동상태

32-E. 영업장 내부 피난통로‧영상음향차단장치‧누전차단기‧창문
32-E-001   ○ 영업장 내부 피난통로 관리상태 적합 여부
32-E-002   ● 영상음향차단장치 설치 및 정상작동 여부
32-E-003   ● 누전차단기 설치 및 정상작동 여부
32-E-004   ○ 영업장 창문 관리상태 적합 여부

32-F. 피난안내도․피난안내영상물
32-F-001   ○ 피난안내도의 정상 부착 및 피난안내영상물 상영 여부

32-G. 방염
32-G-001   ● 선처리 방염대상물품의 적합 여부(방염성능시험성적서 및 합격표시 확인)
32-G-002   ● 후처리 방염대상물품의 적합 여부(방염성능검사결과 확인)

  비고       ※ 방염성능시험성적서, 합격표시 및 방염성능검사결과의 확인이 불가한 경우 비고에 기재한다.
                                                   210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                 - 1 -
- 목     차 -


1. 소방대상물의 개요표
2. 소화기구 및 자동소화장치 성능시험조사표
3. 옥내소화전설비 성능시험조사표
4. 스프링클러설비 성능시험조사표
5. 간이스프링클러설비 성능시험조사표
6. 화재조기진압용 스프링클러설비 성능시험조사표
7. 물분무소화설비 성능시험조사표
8. 미분무소화설비 성능시험조사표
9. 포소화설비 성능시험조사표
10. 이산화탄소소화설비 성능시험조사표
11. 할론소화설비 성능시험조사표
12. 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 성능시험조사표
13. 분말소화설비 성능시험조사표
14. 옥외소화전설비 성능시험조사표
15. 비상경보설비ㆍ단독경보형감지기 성능시험조사표
16. 자동화재탐지설비ㆍ시각경보기 성능시험조사표
17. 비상방송설비 성능시험조사표
18. 자동화재속보설비 성능시험조사표
19. 통합감시시설 성능시험조사표
20. 누전경보기 성능시험조사표
21. 가스누설경보기 성능시험조사표
22. 피난기구 및 인명구조기구 성능시험조사표
23. 유도등 및 유도표지 성능시험조사표
24. 비상조명등ㆍ휴대용비상조명등 성능시험조사표
25. 소화용수설비 성능시험조사표
26. 거실제연설비 성능시험조사표
27. 특별피난계단의 계단실 및 부속실의 제연설비 성능시험조사표
28. 연결송수관설비 성능시험조사표
29. 연결살수설비 성능시험조사표
30. 비상콘센트설비 성능시험조사표
31. 무선통신보조설비 성능시험조사표
32. 연소방지설비 성능시험조사표
33. 내진설비 성능시험조사표
34. 비상전원설비 성능시험조사표
35. 비상전원 부하설비 성능시험조사표
36. 도로터널 성능시험조사표
37. 고층건축물 성능시험조사표
38. 초고층 및 지하연계 복합건축물 성능시험 조사표
39. 위험물제조소등 성능시험조사표
40. 방염 및 형식승인ㆍ성능인증 확인표
41. 방화 및 피난시설 등 확인표


작성요령) 목차에는 성능시험을 실시하고자 하는 소방시설명만을 순서대로 기재한다.


                               - 2 -
1. 소방대상물 개요표

□ 건축물의 개요
  건물명                                       소재지
  관계자                                   건축허가일
사용승인일                                   증ㆍ개축일
           [ ]철근콘크리트조 [ ]철골조(패널) [ ]조적조 [ ]목조 [ ]기타 :
 건물구조        연면적(㎡)         건축면적(㎡)      지상(층수)         지하(층수)             동수


           [ ]주요구조부 내화구조                 특정소방
건축물구분
           [ ]그 밖의 건축물                  대상물 종류
성능위주설계       [ ]성능위주설계      [ ]해당없음      내진설계            [ ]내진설계 [ ]해당없음
                   [ ]지하가                           [ ]지하구
            [ ]지하상가        [ ]터널   [ ]공동구      [ ]전력구      [ ]통신구          [ ]기타
[ ]지하시설
                   길이(km)                높이(m)                      폭(m)


             [ ]제조소
[ ]위험물시설     [ ]저장소    [ ]옥내 [ ]옥외 [ ]지하탱크 [ ]옥내탱크 [ ]옥외탱크 [ ]암반탱크
             [ ]취급소    [ ]일반 [ ]판매 [ ]주유 [ ]이송
[ ]가스시설          [ ]제조시설    [ ]저장시설 [ ]취급시설             저장용량(톤)
                                                          구 조
   동별       층별        바닥면적(㎡)         용도 또는 실명                              비 고
                                                        (내화구조/기타)




※ [ ]란에는 해당하는 부분에 √ 표를 한다.
※ 특정소방대상물 종류는 「화재예방, 소방시설 설치ㆍ유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」별표 2에 의한 특졍소방대상물을 말함(30개)

                                                           210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                       - 3 -