yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제17276호                       관                보              2010. 6.14. (월요일)

                                              광달거리       도색 및 구
        항   로                                                               소유자
구분                   위    치            등질         (마일)   조·높이     년월일              비고
        표지명                                                                주소·성명
                                             광학 명목         (m)
        아산만     N 37° 06'04.0″     Fl(2)                          2010.
신설                                            9      7   녹망대형
      제15호등부표   E 126° 36’43.0″    G 6s                           6. 8.
        아산만     N 37° 05'34.7″     Fl(2)                          2010.
신설                                            9      7   홍망대형
      제16호등부표   E 126° 36’11.1″    R 6s                           6. 8.
변경     평택당진항
 전     제7호등부표   N 37° 06' 27.2″    Fl G                           2010.    평택지방    현상
                                              10     7   녹망대형
변경      아산만     E 126° 36’ 10.5″       4s                         6. 8..   해양항만청   변경
 후    제13호등부표
변경     평택당진항
 전     제8호등부표   N 37° 05' 56.2″    Fl R                           2010.    평택지방    현상
                                              10     7   홍망대형
변경      아산만     E 126° 35’ 40.5″       4s                         6. 8.    해양항만청   변경
 후    제14호등부표
변경     평택당진항                       Fl(2)
 전     제9호등부표   N 37° 05' 40.2″    G 6s                           2010.    평택지방    현상
                                              9      7   녹망대형
변경      아산만     E 126° 37’ 16.5″   Fl(3)                          6. 8.    해양항만청   변경
 후    제17호등부표                      G 7s
변경     평택당진항                       Fl(2)
 전    제10호등부표   N 37° 05' 18.2″    R 6s                           2010.    평택지방    현상
                                              9      7   홍망대형
변경      아산만     E 126° 36’ 35.5″   Fl(3)                          6. 8.    해양항만청   변경
 후    제18호등부표                      R 7s



⊙금강홍수통제소고시제2010-46호
 하천법 제50조 및 같은 법 시행령 제55조제4항의 규정에 의거 다음과 같이 하천수 사용허가를
하였기에 고시합니다.
      2010년 6월 14일
                 금강홍수통제소
1. 하천수사용허가의 명칭:하천수 사용허가
2. 사용자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 법인의 명칭 및 주소와 대표자의 성명)
 -명    칭:대우건설(주) 무주-함양 주배관 건설공사 현장사무소
 -주    소:경남 거창군 거창읍 서변리 319
 -성    명:현장대리인 나영문
3. 하천수 사용의 목적 및 개요
 -목    적:현장 및 인근지역 비산먼지 발생 억제
4. 하천수 취수지역의 위치 및 허가량
 -위    치:전북 무주군 설천면 장덕리 603천

                                            185
제17276호              관        보         2010. 6.14. (월요일)
 대해서는 2007년 추록까지 적용하며, 별표1에 포함되지 아니한 기술기준은 제2항의 규정을 적용
 할 수 있다.
제4조(적용방법) 이 지침에서 규정하는 전력산업기술기준을 원자로시설의 기술기준으로 적용하는
 방법은 제5조 내지 제8조에서 정하는 바와 같다.
제5조(기준의 해석) 전력산업기술기준을 원자로시설의 기술기준으로 적용함에 있어서 이해 당사자
 의 해석상 의견이 다른 경우 교육과학기술부장관의 해석에 따른다.
제6조(검증된 기술적 내용의 적용) 전력산업기술기준의 내용중 국내·외 원자로시설에 적용되어 원
 자로시설의 안전성이 확인된 사항은 다음 각호에 정하는 바에 따라 원자로시설의 기술기준으로
 적용한다.
 1. 전력산업기술기준과 참조기준간에 기술적인 내용이 상이한 경우에는 참조기준을 적용한다. 다
  만, 별표1의 비고에서 전력산업기술기준의 우선 적용을 지정한 경우와 교육과학기술부장관이
  전력산업기술기준의 기술적 내용이 타당하다고 인정할 경우에는 전력산업기술기준을 적용한다.
 2. 참조기준의 기술적 내용중 전력산업기술기준에 포함되지 아니한 사항은 교육과학기술부장관이
  원자로시설의 안전성확보를 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는 이를 원자로시설의 기술기준
  으로 적용할 수 있다.
제7조(검증되지 않은 기술적 내용의 적용) ①전력산업기술기준의 내용중 국내·외 원자로시설에 적
 용된 경험이 없거나 원자로시설의 안전성이 확인되지 아니한 사항은 교육과학기술부장관이 그 타
 당성을 인정한 경우에 한하여 원자로시설 기술기준으로 적용한다.
 ②전력산업기술기준을 적용함에 있어 별표2에 규정된 제한사항을 준수하여야 한다.
제8조(보고) ①대한전기협회는 전력산업기술기준의 개발 및 운영 현황, 자격인증제도 운영현황 등에
 대하여 연도별로 교육과학기술부장관에게 보고하여야 하며 교육과학기술부장관은 시정조치를 요
 구할 수 있다.
 ②대한전기협회는 제1항의 시정조치 요구사항에 대하여 특별한 사유가 없는 한 이를 시정하여야
 한다.
제9조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이
 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하
 여야 하는 기한은 고시한 날부터   5년이 되는 일까지로 한다.
   부     칙
제1조(시행일) 이 지침은 고시한 날부터 시행한다.
제2조(기존 고시와의 관계) 이 지침의 시행에도 불구하고 기존 교육과학기술부고시와 이 지침과의
 관계는 다음 각 호와 같다.
 1. 이 지침에서 규정하는 전력산업기술기준 보다 이전에 발간된 기준은 이 지침의 요건에 만족되
  는 경우에 한하여 이를 적용할 수 있다.
 2. “안전등급 및 등급별 규격”, “가동중검사” 및 “가동중시험”에 대한 요건의 세부사항은 이 지침
  과 별도로 규정한다.

                           45
제17276호                  관              보                2010. 6.14. (월요일)
(별표1)
             원자로시설의 기술기준으로 적용되는 전력산업기술기준(KEPIC)
        분류
  분 야               제   목                   참조기준                     비   고
        기호
                                ASME NQA-1 (’94 edition, ’95
        QAP 원자력 품질보증
                                addenda)
   QA
                                ASME QAI-1     (’01 edition, ‘03 전력산업 기술기준
  품질    QAI   공인검사
                                addenda)                        을 우선 적용
  보증
              등록기술자의 자격         ASME Appendix XXIII (’01        전력산업 기술기준
        QAR
              인정                edition~’03 addenda)            을 우선 적용
                                ASME III NCA
        MNA 일반요건                                                MNA는 전력산업
                                (‘95 edition~’03 addenda)
                                                                기술기준을 우선
                                ASME III Div.1 NB
        MNB 1등급 기기                                              적용
                                (‘95 edition~’04 edition)
                                ASME III Div.1 NC
        MNC 2등급 기기
                                (‘95 edition~’04 edition)
                                ASME III Div.1 ND
        MND 3등급 기기
   MN                           (‘95 edition~’04 edition)
원자력기계                           ASME III Div.1 NE
        MNE 금속격납용기
                                (‘95 edition~’04 edition)
                                ASME III Div.1 NF               별표2적용
        MNF 지지물
                                (‘95 edition~’04 edition)
                                ASME III Div.1 NG
        MNG 노심지지구조물
                                (‘95 edition~’04 edition)
                                ASME III Div.1 NZ
        MNZ 부록
                                (‘95 edition~’04 edition)
                                ASME XI Div.1 IWA
        MIA   일반요건
                                (‘95 edition~’04 edition)
                                ASME XI Div.1 IWB
        MIB   1등급 기기
                                (‘95 edition~’04 edition)
                                ASME XI Div.1 IWC
   MI   MIC   2등급 기기
                                (‘95 edition~’04 edition)
원전 가동                                                           별표2 적용
                                ASME XI Div.1 IWD
  중검사   MID 3등급 기기
                                (‘95 edition~’04 edition)
              금속격납용기 및          ASME XI Div.1 IWE
        MIE
              금속라이너             (‘95 edition~’04 edition)
                                ASME XI Div.1 IWF
        MIF   지지물
                                (‘95 edition~’04 edition)

                                   46
제17276호                   관             보                  2010. 6.14. (월요일)

        분류
 분 야               제   목                   참조기준                       비   고
        기호
                               ASME XI Div.1 IWL
        MIL   격납구조
                               (‘95 edition~’03 addenda)
                               ASME XI Div.1 Appedix ('95
        MIZ   부록
                               edition~’04 edition)
                               ASME OM-ISTA
        MOA   일반요건
                               (‘95 edition~’04 edition)
                               ASME OM-ISTB
        MOB   펌프 가동중시험
                               (‘95 edition~’02 addenda)
                               ASME OM-ISTC
        MOC   밸브 가동중시험
                               (‘95 edition~’04 edition)
              압력방출장치           ASME OM-App. I
        MOD
              가동중시험            (‘95 edition~’04 edition)
              방진기 가동중          ASME OM-lSTD
 MO     MOE
              시험               (‘95 edition~’02 addenda)
원전 가동                                                            별표2적용
              냉각계통 성능          ASME OM-Part 2
 중시험    MOF
              시험               (‘94 edition, ’03 addenda)
                               ASME OM-Part 3
        MOG 배관 진동시험
                               (‘94 edition~’02 addenda)
              동력구동 압력방출밸브 ASME OM-Part 13
        MOH
              성능시험             (‘94 edition~’02 addenda)
              디젤구동장치           ASME OM-Part 16
        MOI
              가동중시험            (‘94 edition, ’03 addenda)
                               ASME OMN Code Case
        MON   적용사례
                               (‘98 edition~’04 edition)
                               ASME QME-1 Sec.QR
        MFA 일반요건
                               (‘97 edition~’04 edition)
 MF           능동펌프 조립품의        ASME QME-1 Sec.QP
        MFB
원전기계기         성능검증             (‘97 edition~’02 addenda)
                                                                 별표2적용
기의 성능         능동밸브 조립품의        ASME QME-1 Sec.QV
        MFC
 검증           성능검증             (‘97 edition~’02 addenda)
                               ASME QME-1 Sec.QDR
        MFD 동적구속물의 성능검증
                               (‘02 addenda)
                               ASME AG-1 Div.I
 MH     MHA        일반요건
                               (‘97 edition~’04 addenda)
 공조
                               ASME AG-1 Div.II
 기기     MHB   공기정화 및 공기조화
                               (‘97 edition~’04 addenda)

                                  47
제17276호                  관               보                 2010. 6.14. (월요일)

         분류
 분 야               제   목                      참조기준                       비    고
         기호
                               ASME AG-1 Div.IV
         MHD       시험절차
                               (‘97 edition~’04 addenda)
                               ASME NOG-1('02 edition~ ’04
MC 크레인 MCN     원자력발전소 크레인                                             별표2적용
                               edition)

         ENA 일반요건              ANSI/ANS 51.1-1983 (R1988)

                               IEEE 279(R78), 308('01), 317
                               ('96), 352('87, R99), 379('94,
                               ‘00), 384(‘92, R97), 387(
                               ‘01), 420(‘01), 494(‘74, R90),
         ENB 설계
                               497(‘02), 577(‘04), 603(
                               ‘98), 741(‘02), 765(‘06), 946(
  EN
                               ‘04), 7-4.3.2(‘03), ANSI/ISA
 원자력
                               S67.04.01 (‘94, ‘00)
전기기기
                               IEEE 323('83, R96, '03),
                               334('99), 344('87, '04),   382('96),
         END 검증
                               383('74, '03), 535('94), 572('92),
                               627('80, R96), 649('99), 650('06)
                               IEEE 336('91), 628('01),
         ENE 설치
                               690('02), ANSI/ISA S67.01('94)

         ENF 시험 및 검사           IEEE 336('91), 338('87, R00)

         EMC 신호변환              IEEE 1050('99)
  EM                           IEEE 828('05), 829('98),
계측 및 제                         830('98), 1008('02), 1012 ('04),
 어기기     EME 소프트웨어 검증
                               1016(‘98), 1028('02), 1074('06),
                               1228(‘94)
                               ASME III, NCA                          전력산업 기술기준
         SNA 일반요건
                               (‘95 edition~‘03 addenda)              을 우선 적용

  SN                           ASME III, Div.2 CC
         SNB 격납구조
 원자력                           (‘95 edition~’04 edition)

 구조      SNC 철근콘크리트구조          ACI 349('01)


         SND 강구조               AISC N690('94)


                                   48
제17276호                        관               보               2010. 6.14. (월요일)

            분류
  분 야                   제   목                     참조기준                       비   고
            기호
                                      ASTM D 3359('95), 3843('00),
                                      3911('95), 3912('95), 4082('95),
                                      4227('95), 4228('95), 4537('96),
            SNE 방호도장
                                      4538('95), 4541('95), 5139('96),
                                      5144('00), 5163('96), 5498('94),
                                      5962('96)
                                      ASCE 7 ('98 edition~'02 edition)
            STA   설계하중                건축물 하중기준 및 해설/                     별표2 적용
   ST                                 건축학회 발행(‘00)
  구조                                                                     전력산업 기술기준
                                      ASCE 4('98), IEEE 344('04),
  총칙              지진해석 및 내진성능                                            을 우선 적용. 단,
            STB                       ASME QME-1. APP. QR-A
                  평가                                                     STB 4는 별표2 적
                                      ('02), ANSI/ANS-2.2('88)
                                                                         용
   FP             원자력발전소 화재 예 NFPA 803(’98 edition), 804(’01
            FPN                                                          별표2 적용
화재 예방             방                   edition)

(별표2)
        KEPIC 2000년판 및 추록, 2005년판 및 2006년 상, 하 추록 적용에 대한 제한사항

 분 야                                     제 한 사 항

         (1) KEPIC을 적용함에 있어 원자력법령의 품질보증요건과 상충되는 사항은 적용을 배제

          한다.

 공통      (2) KEPIC을 원자로 시설에 적용함에 있어 해당 원자로시설 현행인허가기준(예, 원자

          로시설 등의 기술기준에 관한 규칙, 참조기준에 대한 제한사항을 규정하고 있는 US

          NRC Reg. Guide 등)과 상충되는 사항은 적용을 배제한다.
         (1) 용접다리 치수(Weld leg dimensions)

          MNB-3683.4(3)(가)와, 그림 MNC-3673.2-1 또는 그림 MND-3673.2-1에서 용접다

          리 치수가 배관의 공칭벽두께의 1.09배 미만이 되는 것을 허용하는 원주방향 필릿용접

 MN       및 소켓용접이음에 대한 주석 <7>은 사용할 수 없다.

원자력 (2) 내진설계

 기계       MNB-3200, MNB-3600, MNC-3600, MND-3600은 사용할 수 없고 KEPIC 1995년

          판의 MNB-3200, MNB-3600, MNC-3600, MND-3600을 사용하여야 한다.

         (3) 검사의 독립(Independence of Inspection)

          MNA 4200.10(1)은 적용될 수 없다.

                                          49
제17276호                  관        보          2010. 6.14. (월요일)

분 야                           제 한 사 항

      (1) <삭제>
      (2) <삭제>
      (3) MIA 4410에서 ‘공인검사원’이 승인할 경우 다른 용접재료 관리절차서를 사용할 수
       있다는 조항은 ‘규제기관’이 승인할 경우로 변경한다.
      (4) MIA 5110 (3)에 규정된 ‘격납건물 관통배관에 대한 계통압력시험 면제’ 조항은 삭
       제한다.
      (4의2) KEPIC 2006년 상, 하 추록을 사용하여 압력유지경계의 용접 및 경납땜에 의한
       보수 및 교체후 계통누설시험을 수행할 때는 KEPIC 2005년판 MI 4540 (1) (나) 비파
       괴검사 규정을 적용하여야 한다.
      (5) 증기발생기 세관에 대한 가동중검사는 발전소 운영기술지침서 등의 관련요건에 따라
       야 한다.
      (6) 콘크리트 격납구조의 검사
       KEPIC 2001년/2002년/2003년 추록 MIL을 적용 하는 경우 다음사항에서 (가)(나)를
       추가로 적용 하여야 하고, 2004년 추록/2005년판/2006년상,하 추록 MIL을 적용하는
       경우 (가)(나)(다)를 추가로 적용하여야 한다.
MI
       (가) CC 등급 부품의 경우, 접근가능 지역에 대한 조사결과 접근불가 지역의 열화가
원전
         예상될 때에는 접근불가 지역의 적합성을 평가한 후 그 내용을 MIA-6000에 따른
가동중
         ISI 요약보고서에 수록하여야 하며 여기에는 다음 사항들을 포함시켜야 한다.
검사
         1) 예상 열화 범위, 열화 형태 및 열화유발 조건
         2) 열화부위 평가결과
         3) 시정조치 필요사항
       (나) 격납구조의 콘크리트 표면과 텐돈 정착장치, 와이어, 또는 스트랜드를 검사하는 자
         는 MIA 2300에 있는 자격인정 규정을 만족하여야 한다. MIL 2310(4)에서 발전사업
         자가 정하도록 한 자격인정 규정은 적용할 수 없다.
       (다) 격납구조 포스트텐셔닝 계통의 수리 및 교체행위 이후에는 부식방지재료가
         MIA-1400의 품질보증계획 요건에 따라 복원되어야 한다.
      (7) 금속 격납구조 및 콘크리트 격납구조 라이너의 검사
       KEPIC 2001년 추록~2006년하 추록 MIE를 적용하는 경우 다음사항을 추가로 적용하
       여야 한다.
       (가) MC 등급 부품의 경우, 접근가능 지역을 조사한 결과, 접근불가 지역도 열화되었
         을 것으로 예상될 때에는 접근불가 지역의 적합성을 평가한 후 그 내용을 MIA-6000
         에 따른 ISI 요약보고서에 수록하여야 하며 여기에는 다음 사항들을 포함시켜야 한다.
         1) 예상 열화 범위, 열화 형태 및 열화유발 조건

                              50
제17276호                  관        보         2010. 6.14. (월요일)

분 야                           제 한 사 항

       2) 열화부위 평가결과
       3) 시정조치 필요사항
      (나) MIE-2430(추가 비파괴검사)은 다음의 요건으로 대체될 수 있다.
       검사결과 표 MIE-3410-1의 합격기준을 초과하는 결함이나 열화부위가 확인된 경우
       추가적인 검사의 필요 여부를 평가한 후 그 내용을 MIA-6000에 따른 ISI 요약보고
       서에 수록하여야 하며 여기에는 다음 사항들을 포함시켜야 한다.
       1) 결함 또는 열화부위 및 열화정도, 열화유발 조건
       2) 결함 또는 열화부위의 적합성 및 유사부위의 유사열화현상 발생여부를 확인하기
           위한 추가조사의 필요성
       3) 시정조치 필요사항
       4) 유사열화현상 확인을 위한 추가검사 종류 및 갯수
      (다) 일반 육안검사는 매 단주기마다 100% 검사가 수행되어야 한다.
       MIE에 의거 요구되는 육안검사를 원격으로 수행하는 때는 표 MIA-2210-1에 규
       정된 최대 직접검사거리를 연장할 수 있다. 육안검사가 수행될 상태 또는 지시
       (indications)가 선정된 거리와 조도에서 검출될 수 있다면 표 MIA-2210-1에 규정
       된 최소 조도요건을 감소시킬 수 있다.
MI
      (라) VT-1 및 VT-3 검사는 MIA-2200에 따라서 수행되어야 한다. VT-1 및
원전
       VT-3 검사방법에 따라서 검사를 수행하는 자는 MIA-2300에 따라서 자격         인정이
가동중
       되어야 한다. VT-1 및 VT-3 검사를 수행하는 자에 관하여 MIE- 2330(1)에 있는
검사
       발전사업자가 정하도록 한 자격인정 규정은 적용할 수 없다.
      (마) 표 MIE-2500-1의 항목 E1.12 및 E1.30에 있는 검사는 VT-3 검사방법을 사용
       하여야 하며, 표 MIE-2500-1의 항목 E4.11에 있는 검사는 VT-1 검사방법을 사용
       하여야 한다. 표 MIE-2500-1의 항목 E1.11에 있는 압력유지 볼트연결부에 대한 검
       사는 VT-3 검사방법을 사용하여 매 단주기마다 수행되어야 한다. MIE-2310(1)에
       있는 발전사업자가 정한 격납용기 표면의 육안검사 규정은 VT-1 및 VT-3 검사에
       적용할 수 없다.
      (바) 표 MIE-2500-1의 항목 E1.11에 따라 계획된 검사를 수행하는 동안에 해체         되
       는 격납구조 볼트연결부는 VT-3 검사방법을 사용하여 수행되어야 한다.           VT-3 검
       사를 수행하는 동안에 확인된 결함 또는 열화는 VT-1 검사방법에 따라 검사되어
       야 한다. 격납구조 볼트연결부 결함 또는 열화를 평가하기 위하여 재료시방서 또
       는 MIB-3517.1에 있는 기준이 사용되어야 한다. 계획검사 이외의 이유로 해체하게
       된 격납구조 볼트연결부에 대하여 VT-3 검사를 수행한 경우는 이 검사결과로 항목
       E1.11에 따른 계획검사를 대신할 수 있다.
      (사) CC등급 압력유지 기기의 금속라이너에는 MC등급 압력유지 기기에 관한
       MIE-3511.3에서 규정된 초음파검사 합격표준이 적용되어야 한다.

                              51
제17276호                    관          보             2010. 6.14. (월요일)

분 야                               제 한 사 항

       (아) 다음 항목을 추가로 검사하여야 한다.
         1) 플루드 헤드(flued head) 및 벨로즈 밀봉 관통부의 원주방향 용접부를 표 MIE
           2500-1의 항목 E1.10에 추가로 포함하여 검사하여야 한다.
         2) 밀봉체, 개스킷, 이종금속용접부, 볼트연결부를 각각 KEPIC 2000년판의 표 MIE
           2500-1의 항목 E5.10, E5.20, E7.10, E8.20에 따라 검사하여야 한다.
      (8) <삭제>
      (9) 수중용접
       MIA-4660 수중용접에 관한 규정은 중성자가 조사되는 재료(irradiated material)에는
       적용할 수 없다.
      (10) <삭제>
      (11) MIZ, 부록-VIII의 검사자 자격인정
       부록-VIII에 따라서 초음파검사를 수행하는 모든 자격인정된 검사자는 균열이 있는 시
       험편을 사용하여 연간 8시간의 실기훈련을 받아야 하며, 그 훈련시기는 발전소의 초음
       파검사를 수행하기 전 6월 이내로 한다. 다만, 초음파검사를 계속 수행할 경우에 훈련
       시기는 적용하지 아니한다.
MI    (12) MIZ, 부록-VIII의 시험편 요건
원전     KEPIC 2004년 추록 이후 발행분을 적용하는 때는 KEPIC 2004년 추록의 MIZ, 부록
가동중    -VIII의 규정을 적용하여야 한다.
검사     (가) 부록-VIII의 보완요건 2, 3 및 10의 적용시, 검사적용범위에 대한 다음 요건이 적
         용되어야 한다.
         1) 배관은 축방향으로 양쪽에서 검사하여야 하며, 원주방향 검사가 요구될 때, 접근
           이 가능하다면, 두 방향으로 검사하여야 한다. 이종금속(dissimilar metal) 용접부
           는 축방향과 원주방향으로 검사되어야 한다.
         2) 양쪽 면에서 검사가 불가능한 페라이트 용접부의 경우, 한쪽 면에서 검사범위 전
           체를 검사해도 된다.
           양쪽 면에서 검사가 불가능한 오스테나이트 용접부 또는 이종금속 용접부의 경우,
           반대쪽 면의 결점을 이용하여 한쪽 면에서 부록-VIII에 제시된 기량검증을 성공적
           으로 수행하였을 경우에 한해서, 한쪽 면에서 검사범위 전체를 검사해도 된다. 이
           종금속 용접부 기량검증은 용접부의 오스테나이트 측으로부터 검증되어야 하며 검
           사는 용접부의 어느 쪽에서 수행해도 무방하다.
       (나) 부록-VIII의 보완요건 4의 요건에 추가하여, 다음 요건들이 적용되어야 한다.
         1) 보완요건 4의 3.1절 검출 합격기준과 관련하여, 기량검증 결과가 부록-VIII의 표
           VIII-S4-1에 제시된 검출 요건을 만족하고, 또한 두께방향으로 0.25인치를 초과하
           는 모든 결점을 탐지한다면, 검사원의 검출 자격이 인정될 수 있다.

                                  52
제17276호                   관         보            2010. 6.14. (월요일)

분 야                             제 한 사 항

       2) 보완요건 4의 1.1(5)절 검출 시험편 요건과 관련하여, MIB-3500에 정의된 허용
           결점크기의 50% 미만의 결점은 검출 결점에 포함하지 않아도 된다. 내부표면으로
           부터 검사하는 경우에는 a/t 를 계산하기 위해 절차서의 범위에 명시된 최소두께를
           이용하고, 외부표면으로부터 검사하는 경우에는 a/t 를 계산하기 위해 시험편의 실
           제 두께를 이용한다.
      (다) 부록-VIII의 보완요건 4의 적용시, 다음 요건들이 적용되어야 한다.
       1) 보완요건 4의 3.2(1)절 및 3.2(3)절의 요건 대신에 0.15 인치 RMS 결점깊이 평
           가 요건을, 3.2(2)절의 요건 대신에 0.75 인치 RMS의 결점길이 평가요건을 적용하
           여야 한다.
       2) 보완요건 4의 2.1(2)절 결점위치 합격기준 요건대신에 결점이 원래 위치로부터
           X 또는 Y축 방향으로 1.0 인치 또는 결점까지의 초음파 진행거리(metal path)의
           10% 중 큰 값의 범위 내에 있다고 보고되었을 때 결점은 검출된 것으로 인정된다.
       3) 보완요건 4의 1.1(5)(가)절 결점유형 요건과 관련하여, 결점의 검출 및 크기평가
           시험에서 결점의 70%이상은 균열이어야 한다. 노치가 사용되는 경우 다음과 같은
           제한사항을 따라야 한다.
           가) 클래드(clad) 표면으로부터 검사를 수행하는 경우에는 노치를 사용할 수 있다.
MI
           나) 노치의 선단은 폭이 0.010 인치 이하인 반타원형이어야 한다.
원전
           다) 노치는 표면에 ±2도 이내로 수직이어야 한다.
가동중
       4) 보완요건 4의 1.1(5)(나) 및 1.1(5)(다)절 검출 시험편 요건과 관련하여, 검사원
검사
           기량검증 시험을 위한 시험편은 결점의 방향, 크기 및 위치에 대해 대표성이 있는
           분포를 가져야 한다.
      (라) 부록-VIII 보완요건 6에 추가하여, 다음 요건들이 적용되어야 한다
       1) 보완요건 6의 3.1절 검출 합격기준과 관련하여, 검사원의 검출 자격인정을 위해서
           는 다음 요건이 만족되어야 한다.
           가) 두께방향 0.25인치를 초과하는 표면에 연결된 결점을 모두 검출.
           나) 두께방향 0.5인치를 초과하는 내부결점을 모두 검출.
       2) 보완요건 6의 3.1절 검출 합격기준과 관련하여, 절차에 대한 자격인정의 경우, 해
           당 절차서의 범위 내에 있는 모든 결점들을 검출하여야 한다.
       3) 보완요건 6의 1.1(2)절과 관련하여, MIB-3500에 정의된 허용결점크기의 50% 미
           만의 결점은 검출 결점에 포함되지 않아도 된다. MIB-3500에 제시된 허용결점크
           기보다 작은 결점은 검출 및 크기평가용 결점으로 사용될 수도 있다.
       4) 노치는 허용되지 않는다.
      (마) 부록-VIII 보완요건 6을 적용할 경우, 다음 요건들이 적용되어야 한다.
       1) 보완요건 6의 3.2(1), 3.2(3)(나) 및 3.2(3)(다)절 요건 대신에, 0.25 인치 RMS의
           깊이평가 요건이 적용되어야 한다.

                                53
제17276호                  관         보          2010. 6.14. (월요일)

분 야                           제 한 사 항

       2) 보완요건 6의 2.1(2)절 결점위치합격기준 요건과 관련하여, 결점이 원래 위치로부
           터 X 또는 Y축 방향으로 1.0 인치 또는 결점까지의 초음파 진행거리(metal path)
           의 10% 중 큰 값의 범위 내에 있다고 보고되었을 때 결점은 검출된 것으로 인정된
           다.
       3) 보완요건 6의 3.2(2)절 결점길이평가 기준에 대한 요건 대신에, 0.75 인치 RMS
           의 결점길이평가 요건을 적용하여야 한다.
       4) 보완요건 6의 1.1(5)(가)절 검출시편 요건 대신에, 결점의 55% 이상은 균열이어야
           한다. 나머지 결점은 균열 또는 융합불량(lack of fusion) 및 슬래그와 같은 제조
           공정결점의 형태일 수 있다. 노치의 사용은 허용되지 않는다.
       5) 보완요건 6의 1.1(5)(나) 및 1.1(5)(다)절 검출 시험편과 관련하여, 검사원 기량검
           증 시험을 위한 시험편은 결점의 방향, 크기 및 위치에 대해 대표성이 있는 분포를
           가져야 한다.
      (바) 검사원 자격인정 시험시 부록-VIII의 보완요건 4 및 6을 결합하여 적용할 경우,
       다음의 요건들이 적용될 수도 있다. 이러한 결합 인정시험을 선택한 사업자는 다음의
       요건을 포함하여 보완요건 4 및 6의 모든 요건을 적용해야 한다.
       1) 검출 및 크기평가의 경우, 총 결점 수는 10개 이상이어야 한다. 보완요건 4로부터
MI
           5개 이상의 결점이 선정되어야 하며, 보완요건 6으로부터 결점의 50% 이상이 선정
원전
           되어야 한다. 크기평가에 있어 결점의 50% 이상은 균열이어야 한다. 보완요건 6에
가동중
           대해서는 노치가 허용되지 않는다.
검사
       2) 결합된 기량검증시험의 결과가 부록-VIII의 보완요건 4의 합격기준을 만족한다면,
           검사원의 검출 및 길이평가에 대한 자격이 인정된다.
       3) 부록-VIII의 보완요건 4와 6 각각의 합격기준 내에서 결점의 크기가 평가된다면,
           검사원의 결점깊이 평가에 대한 자격이 인정된다.
      (사) 부록-VIII의 보완요건 4, 보완요건 6, 또는 보완요건 4와 6을 결합하여 적용시,
       다음의 추가적인 요건들이 적용되어야 하며, 검사 적용범위는 다음 사항을 포함하여
       야 한다.
       1) 최소 15% T(클래드/모재의 경계면으로 부터 측정된 두께)를 포함한 클래드/모재
           경계면은 부록-VIII의 보완요건 4에 의거 인정된 절차 및 검사원에 의해 수직으로
           교차하는 4개의 방향에서 검사하여야 한다.
       2) 클래드/모재 경계면에 대한 절차로써 용접부의 중심선에 대해 적어도 45도 경사
           각을 갖는 결점을 검출할 수 있다는 것을 입증할 수 있고, 하나의 수평 및 하나의
           수직방향으로 검사범위전체를 포함한다면, 검사부위의 나머지 부분도 완전히 검사
           가 이루어졌다고 간주된다. 이 경우 보완요건 6에 따라 한쪽 면에서만 검사하여 인
           정된 절차 및 검사원으로 수행하여야 한다. 이 검사부위에 대하여 적어도 10도의
           경사각으로 인정된 검사기술을 사용하여 추가검사가 수행되어야 한다.

                               54