yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제19181호                       관                   보           2018. 1. 24.(수요일)
 2) 계획 오ㆍ폐수 발생량 및 예상 유입수질
                                                                    (단위 : ㎥/일, ㎎/L)
                    계획
      구 분                    BOD            COD          SS       T-N      T-P
                  오·폐수량
  사천일반산업단지
                    5,700    144.0          105.8       163.4    31.35     5.51
  공공폐수처리시설
 기존 공동처리구역          3,541    127.1           63.1       159.0    27.75      3.5
          (주)
 종포일반산업단지            243     119.5          118.2       112.1    20.31     1.39
    예비용량            1,916    180.0          185.0       180.0     40.0     10.0
 <주> 폐수 161.5㎥/일, 생활오수 69.8㎥/일, 지하수량 11.6㎥/일(오ㆍ폐수량의 5%)

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
 1) 폐수처리계통도
  ○ 폐수유입 → 스크린, 침사지 → 유량조정조 → 분배조 → 생물반응조 → 응집침전지 → 오존처
      리 → 생물막여과지 → 방류
 2) 처리능력 : 14,400㎥/일(현재 5,700㎥/일)
  ○ 1단계 5,700㎥/일, 2단계 8,550㎥/일, 3단계 11,400㎥/일, 장래 14,400㎥/일(분양 및 폐수유입량에 따
       라 단계별 시행)
    ※ 사업기간 : 1997년 ~ 2007.07.05(1단계)
  ○ 설치면적 : 16,897.3㎡
 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(CASS-SBR)
 4) 연계처리계획
  ○ 오·폐수 : 사천 일반지방산업단지 공공폐수처리시설 유입맨홀로 오·폐수관로를 신설하여 처리
  ○ 연계처리량 : 오ㆍ폐수 약 243㎥/일 예상

라. 방류수역 : 최종방류구 → 남해(사천만)

마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 사천시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
 1) 시설설치비 : 25,476 백만원
 2) 유지관리비 : 40백만원(연간)
 3) 비용부담 방안
  ○ 시설설치비 : 국고(50%), 민자(50% : 경남개발공사)
     ※ 금회 연계처리 관로시설 설치비 : 국고(70%), 원인자 등(30%)
  ○ 유지관리비 : 입주업체 100%(원인자 부담)
 4) 예상원인자 범위
  ○ 공공폐수처리시설 공동처리구역 내 발생 오ㆍ폐수를 공공폐수처리시설로 유입ㆍ처리하는 입
      주업체
 5) 부담주체별 배분기준
  ○ 시설설치비 및 유지관리비는 원인자인 산업단지 입주업체에서 오ㆍ폐수발생량, 오염물질항목별
      부하량을 기준으로 배분

                                       39
제19181호                            관          보                 2018. 1. 24.(수요일)
사. 기타사항
 1) 기본계획 열람에 관한 사항
  ○ 열람장소 : 사천시청 환경보호과 (Tel 055-831-2772)
  ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
12. 양산 어곡일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 변경 내용
           구 분                  당 초*                   변 경                비고
   공동          계             1,494,744.4            1,522,223.4          증)27,479
   처리    어곡일반산업단지            1,269,608.6            1,243,673.6          감)25,935
   구역 어곡도시개발사업지구              225,135.8              225,135.8           변경없음
   (㎡)   코카콜라음료(주)                -                    53,414            증)53,414
         시설용량
          (㎥/일)                   10,000              10,000             변경없음
        폐수처리방식             생물학적고도처리         생물학적고도처리                     변경없음
         방류수역                     유산천→낙동강 (Ⅱ지역)                          변경없음
              항목           유입         방류    유입       방류                    -
              BOD            216        10    216      10
   계획         COD            199        20    199      20
   수질
  (㎎/L)        SS             96        10     96      10                변경없음
              T-N             88        20     88      20
              T-P             3.4       0.3    3.4     0.3
     소요사업비(백만원)                16,409              -                        -

 * 당초 승인(변경) 기본계획 : 낙동강유역환경청 고시 제2015-3호(2015.2)

나. 기타사항
 1) 기본계획 열람에 관한 사항
  ○ 열람장소 : 양산시청 환경관리과(Tel 055-392-5572)
  ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
13. 김해 병동농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

 ○ 구분 : 김해 병동농공단지 공공폐수처리시설

 ○ 공동처리구역

  - 대상지역 : 경남 김해시 한림면 병동리 병동농공단지

  - 면적 : 146,910㎡
나. 사업계획내용

 ○ 방지사업의 종류 : 수질환경보전법 제48조의 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업
 ○ 방지사업의 규모

  - 시설용량 :300㎥/일(생물반응조 150㎥/일×2조)
  - 설치면적 : 1,649㎡
 ○ 사업기간 및 지역
  - 예상사업기간 : '02. 12. ~ '03. 6.
  - 사업지역 : 경남 김해시 한림면 병동리 588번지 병동농공단지 내

                                           40
제19181호                         관        보   2018. 1. 24.(수요일)
 ○ 분야별 소요사업비
  - 시설설치비 : 1,031.2백만원
  - 유지관리비 : 94백만원(연간)

 ○ 예상원인자 범위
  - 병동농공단지 공공폐수처리시설 공동처리구역 내의 발생 오․폐수를 공공폐수처리시설로 유입
     하여 처리하는 입주업체

 ○ 재원조달방법
  - 시설설치비 : 국고(30%), 지방비(70%)
  - 유지관리비 : 입주업체 부담

 ○ 부담주체별 배분기준
  - 시설설치비는 국고보조금 30% 및 지방비 70% 부담
  - 유지관리비는 원인자인 농공단지 입주업체에서 오․폐수발생량 및 오염물질 항목별 부하량을
     기준으로 배분

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

 ○ 열람장소 : 김해시청 도시계획과
             (055-330-3914)

 ○ 열람기간 : 30일 이상
14. 김해 덕암산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

 ○ 구분 : 김해 덕암산업단지 공공폐수처리시설

 ○ 공동처리구역

  - 대상지역 : 경남 김해시 주촌면 덕암리 덕암산업단지 일원

  - 면적 : 155,744.4㎡
나. 사업계획내용

 ○ 방지사업의 종류 : 수질환경보전법 제48조의 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업
 ○ 방지사업의 규모

  - 시설용량 :270㎥/일
  - 설치면적 : 1,560.6㎡
 ○ 사업기간 및 지역
  - 예상사업기간 : '04. 12. ~ '05. 6.
  - 사업지역 : 경남 김해시 주촌면 덕암리 덕암산업단지 내

 ○ 분야별 소요사업비
  - 시설설치비 : 376.6백만원
  - 유지관리비 : 71.2백만원(연간)

 ○ 예상원인자 범위
  - 덕암산업단지 공공폐수처리시설 공동처리구역 내의 발생 오․폐수를 공공폐수처리시설로 유입
     하여 처리하는 입주업체
                                      41
제19181호                          관            보        2018. 1. 24.(수요일)
 ○ 재원조달방법
  - 시설설치비 : 지방비 100%
  - 유지관리비 : 입주업체 부담

 ○ 부담주체별 배분기준
  - 시설설치비는 지방비 100% 부담
  - 유지관리비는 원인자인 지방산업단지 입주업체에서 오․폐수발생량 및 오염물질 항목별 부하
     량을 기준으로 배분

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

 ○ 열람장소 : 김해시청 도시계획과
             (055-330-3914)

 ○ 열람기간 : 30일 이상
15. 마산 진북일반지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

 ○ 구분 : 마산 진북일반지방산업단지 공공폐수처리시설

 ○ 공동처리구역

  - 대상지역 : 경남 마산시 진북면 신촌, 망곡리 진북일반지방산업단지 일원 및 신촌농공단지 일원

  - 면적 : 998,838㎡
나. 사업계획내용

 ○ 방지사업의 종류 : 수질환경보전법 제48조의 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업
 ○ 방지사업의 규모

  - 시설용량 :4,000㎥/일(2,000㎥/일×2, 계열별 설치)
  - 설치면적 : 11,300㎡
 ○ 사업기간 및 지역
  - 예상사업기간(산업단지 분양계획에 따른 단계별 시설설치)
        구    분                  금 회(1단계)                     2단계
        용    량                   2,000㎥/일           2,000㎥/일(총4,000㎥/일)
        기    간                '06. 3 ~ '08. 6             '09년 이후
  - 사업지역 : 경남 마산시 진북면 망곡리 진북일반지방산업단지 내
 ○ 분야별 소요사업비
  - 시설설치비 : 20,738백만원
  - 유지관리비 : 703,577천원(연간)

 ○ 예상원인자 범위
  - 공공폐수처리시설 공동처리구역 내의 발생 오․폐수를 공공폐수처리시설로 유입하여 처리하는
     입주업체

 ○ 재원조달방법
  - 시설설치비 : 국비 100%
  - 유지관리비 : 입주업체 부담

                                         42
제19181호                            관         보              2018. 1. 24.(수요일)
 ○ 부담주체별 배분기준
  - 시설설치비는 국비 100% 부담
  - 유지관리비는 원인자인 지방산업단지 입주업체에서 오․폐수발생량 및 부지면적 등을 기준으
     로 배분

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

 ○ 열람장소 : 창원시청 미래산업과
             (055-225-3285)
 ○ 열람기간 : 30일 이상
16. 울산 용암공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역
 ○ 구분 : 울산 용암공공폐수처리시설
 ○ 공동처리구역
  - 대상지역 : 울산광역시 울산․미포국가산업단지 내 울산석유화학단지
  - 면적 : 4,850,000㎡

나. 공동처리구역에 대한 관계도면 등은 울산광역시 하수관리과에 비치하여 이해관계인에게 열람합니다.
17. 부산 장안일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 변경내용
                                당 초
          구 분                                        변 경                 비고
                          (’08년 기본계획)
              계              1,317,399.0         1,950,164.7         (증) 632,765.7
   공동    장안일반산단              1,317,399.0          1,300,921.7        (감) 16,477.3
   처리    반룡일반산단                   -                546,603.0         (증) 546,603.0
   구역      반룡마을                   -                 41,290.0         (증) 41,290.0
   (㎡)     방모마을                   -                 26,210.0         (증) 26.210.0
           구기마을                   -                35,140.0          (증) 35,140.0
  계획 오․폐수 발생량(㎥/일)              1,840               1,823.1
   시설         계                 1,900                1,900             변경없음
   용량        1단계                1,000           1,000(운영중)
  (㎥/일)      2단계                 900                  900
     처리방법(1단계)           유량조정조→생물반응조→응집침전→여과→방류                        변경없음
  공공폐수처리시설 설치․운영자            부산광역시               부산광역시                 변경없음
        방류수역             장안천→동해(Ⅳ지역)          장안천→동해(Ⅳ지역)              변경없음
              항목          유입           방류      유입            방류
          BOD(㎎/L)             169       10이하       220       10이하
         COD(㎎/L)              160       30이하       180       30이하
   계획      SS(㎎/L)             153       10이하       150       10이하
   수질     T-N(㎎/L)              41       20이하        60       20이하
           T-P(㎎/L)              9        2이하        11        2이하
         총대장균군수
                                 -   3,000이하     200,000   3,000이하
            (개/mL)
         생태독성(TU)                -       1이하           -     1이하

나. 기타사항
 1) 기본계획 열람에 관한 사항
  ○ 열람장소 : 부산광역시청 산업입지과 (Tel. 051-888-4921)
  ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

                                         43
제19181호                           관            보              2018. 1. 24.(수요일)
18. 진주(사봉) 일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 변경 내용
      구분                당초(’07.0)                           변경                   비고
     시설명                 진주(사봉)일반산업단지 공공폐수처리시설
      위치               경남 진주시 사봉면 사곡리 진주일반산업단지 내
                                               계           :          956,540
  공동처리구역
              진주(사봉)            :      808,380 진주(사봉) :               808,540
      (㎡)
                                               사봉농공.      :           148,000
    시설용량                   2,000
                                                            1,000
    (㎥/일)       (1단계 : 1,000 / 2단계 : 1,000)
    목표연도                  2008년                           2014년
    방류구역                대천 → 반성천 → 남강 → 낙동강 (Ⅱ지역)
 설치자 및 운영자                                진주시
                       유입
        항목                           방류           유입              방류
               기본계획       실시설계
        BOD       680        650        7          650              7
 계획     COD       570        550       15          550             15
 수질       SS      570        540        7          540              7
(㎎/ℓ)   T-N        45        40        20          40              20
        T-P       6.5         6         2           6              0.3
      대장균군수    100,000     100,000   3,000       100,000          3,000         (개/㎖)
       생태독성        -          -        -            -               1            (TU)
           신설             10,600                         변경없음                 (국비 100%)
소요사업비
 (백만원)                                                                           사봉
           연계                -                      604(지방비 100%)
                                                                               농공단지

나. 기타사항
 1) 기본계획 열람에 관한 사항
   ○ 열람장소 : 진주시청 산단조성지원과(Tel 055-749-5679)
   ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
19. 함양 일반지방산업단지 폐수종말처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

 구 분               변 경 전                           변 경 후                   비 고
                                                                             증
 면 적              795,251㎡                         815,652㎡
                                                                          20,401㎡
       ▸경남 함양군 수동면 우명리 산 ▸경남 함양군 수동면 우명리 산
 위 치
        101-14번지 일원        101-14번지 일원
 변경    ▸함양일반산업단지 내 첨단기업 유치를 통한 고용창출과 지역경제 활성화를 목적으로
 사유     산업단지 면적이 확장되어 산업단지 실시계획 변경을 승인․고시(2009.09.21)하였음.

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
 1) 주요 유치업종 : 자동차 및 트레일러, 기타운송장비, 비금속광물 제품, 금속가공제품, 기타기계 및
                        장비
 2) 오ㆍ폐수발생량 : 총 952㎥/일

      공장폐수량                생활오수량               지하수유입량                  침출수량
       561.0                327.0                44.0                   20.0

    <주> 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오ㆍ폐수량의 5% 적용

                                          44
제19181호                          관          보             2018. 1. 24.(수요일)
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
 1) 폐수처리계통도
  ○ 폐수유입 → 스크린→ 유량조정조 → 혐기조 → 교대반응조1/교대반응조2 → 막분리호기조 →
       방류
 2) 처리능력 : 10,000㎥/일
 3) 처리방법 : 고도처리공법(KSMBR공법)
라. 방류수역 : 최종방류구 → 남강(낙동강)
마. 폐수종말처리시설의 설치ㆍ운영자 : 함양군수
바. 폐수종말처리시설 비용에 관한 사항
 1) 시설설치비 : 8,314 백만원
 2) 비용부담 방안
  ○ 시설설치비 : 국고(100%)
  ○ 유지관리비 : 입주업체 100%(원인자 부담)
 3) 분야별 사업비 산출내역
      계                공사비             설계비           감리비           부대비용
  8,314백만원             7,881            300           114           19

 4) 예상원인자 범위
  ○ 폐수종말처리시설 공동처리구역 내 발생 오ㆍ폐수를 폐수종말처리시설로 유입ㆍ처리하는 입
       주업체
사. 기타사항
 1) 기본계획 열람에 관한 사항
  ○ 열람장소 : 함양군청 경제과 (Tel 055-960-5182)
    ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
20. 진주 정촌일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상 지역
 1) 진주 정촌일반산업단지(진주시 정촌면 예하리, 예상리, 화개리 일원)
 2) 면 적 : 1,667,444㎡
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
 1) 주요 유치업종 : 조립금속제품, 음향통신장비, 기계장비, 자동화 및 트레일러, 의료ㆍ정밀ㆍ광학기
                         기 및 시계, 운송장비, 전기기계, 비금속 광물제품(요업)
 2) 오ㆍ폐수발생량 : 총 4,353.2㎥/일
     공장폐수량                생활오수량               지하수량               침출수
      2,027                2,097               206               23.2
   <주> 지하수량 산정 시, 오ㆍ폐수량의 5%로 산정함.
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
 1) 폐수처리계통도
  ○ 폐수유입 → 스크린, 침사지 → 유량조정조 → 생물반응조 및 침전지 → 여과ㆍ소독(UV) → 방류
 2) 처리능력 : 4,500㎥/일
 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(HBR-Ⅱ)

                                        45
제19181호                            관           보               2018. 1. 24.(수요일)
라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측
 1) 방류수역 : 화개천(지방2급) → 중선포천(지방2급) → 남해
 2) 방류수역 수질(화개천)
      구 분                  유 량(㎥/일)              BOD(㎎/L)              SS(㎎/L)
     사업시행 전                  8,104                 3.0                   5.0
     사업시행 후                 12,986                 4.9                   6.1

마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 진주시장
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
 1) 시설설치비 : 17,817백만원
 2) 유지관리비 : 1,359백만원/년
 3) 비용부담 방안
  ○ 시설설치비 : 국고보조 63.3% + 지방비 36.7%
  ○ 유지관리비 : 입주업체 100%(원인자 부담)
 4) 분야별 사업비 산출내역
       계               공사비               설계비              감리비           부대비용
  17,817백만원            15,780             670              985           382

 5) 연차별 투자계획
         계                  2009년도              2010년도               2011년도
    17,817백만원                 670                12,424               4,723

사. 기타사항
 1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 전면매수에 의한 공영개발
 2) 기본계획 열람에 관한 사항
  ○ 열람장소 : 진주시청 도시과 (Tel 055-749-5681)
  ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
21. 함안 군북일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상 지역
 1) 함안 군북일반산업단지(함안군 군북면 사도리 산50-1번지 일원)
 2) 면 적 : 1,494,930㎡
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
 1) 주요 유치업종 : 금속가공제품, 기타 기계 및 장비, 자동차 및 트레일러, 기타 운송장비
 2) 오ㆍ폐수발생량 : 총 2,742㎥/일
     공장폐수량                 생활오수량                지하수유입량               침출수량
      1,798.3               813.1                 130.6               0.0
   <주> 지하수량 산정 시, 오ㆍ폐수량의 5%로 산정함.
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
 1) 폐수처리계통도
  ○ 폐수유입 → 협잡물 종합처리기 → 생물반응조 및 침전조 → 여과 → 소독(UV) → 방류
 2) 처리능력 : 2,800㎥/일
 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(SBR계열)
                                          46
제19181호                              관            보                 2018. 1. 24.(수요일)
라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측
 1) 방류수역 : 석교천 → 남강
 2) 방류수역 수질(석교천)
   구 분               유     량(㎥/일)      BOD(㎎/L)          T-N(㎎/L)           T-P(㎎/L)
  사업시행 전                 7,430.4         4.50              2.36               0.09
  사업시행 후                 10,230.4        3.55              6.87               0.57
   <주> 겨울철 갈수기 기준임.
마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 함안군수
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
 1) 시설설치비 : 14,130백만원
 2) 비용부담 방안 : 표준총사업비 범위 내 국고보조 100%
              단, 설계비는 전액 지방비 부담
 3) 분야별 사업비 산출내역
       계                 공사비               설계비                감리비            부대비용
  14,130백만원              13,316            595.2              186.4           32.4

 4) 연차별 투자계획
  ○ 목표년도 : 2009년 ~ 2011년
         계                    2009년도               2010년도                 2011년도
    14,130백만원                  595.2                9,474.4                4,060.4

사. 기타사항
 1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 전면매수에 의한 공영개발
 2) 기본계획 열람에 관한 사항
  ○ 열람장소 : 함안군청 지역경제과 (Tel 055-580-2532)
  ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
22. 거창일반지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상 지역
 1) 거창일반지방산업단지(거창군 남상면 월평리 및 대산리 일원)
 2) 면 적 : 745,433㎡
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
 1) 주요 유치업종 : 식료품, 금속가공제품, 목재 및 나무제품, 비금속광물제품
 2) 오ㆍ폐수발생량 : 총 1,948.4㎥/일
     공장폐수량                   생활오수량                 지하수유입량                 침출수량
      1,592.0                 235.0                  91.4                  30.0
   <주> 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오ㆍ폐수량의 5% 적용
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
 1) 폐수처리계통도
   ○ 폐수유입 → 분배조 → 유량조정조 → 생물반응조 → 섬유여과기 → 소독(UV. 자외선) → 방류
 2) 처리능력 : 2,000㎥/일
 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(E.S.S.A)

                                             47
제19181호                          관            보                 2018. 1. 24.(수요일)
라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측
 1) 방류수역 : 최종방류구 → 황강
 2) 방류수역 수질(황강)

  구 분          유량(㎥/일)       BOD(㎎/L)         SS(㎎/L)        T-N(㎎/L)      T-P(㎎/L)
 사업시행 전        216,000.0       1.2              7.8            2.999         0.150
 사업시행 후        217,948.4       1.2              7.8            3.062         0.159

마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 거창군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
 1) 시설설치비 : 16,380백만원
 2) 비용부담 방안 : 표준총사업비 범위 내 국고보조 81%
   ※ 단, 기본설계 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액의 변동가능성이 있음.
 3) 분야별 사업비 산출내역

       계            공사비                설계비                감리비             부대비용
  16,380백만원         14,125              427               1,140            688

 4) 연차별 투자계획
  ○ 목표년도 : 2010년 ~ 2012년(단, 국고보조사업 검토단계에서 조정 가능)

        계              2010년도까지                2011년도                   2012년도
   16,380백만원             8,222.9                8,157.1                    0

사. 기타사항
 1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 전면매수에 의한 공영개발
 2) 기본계획 열람에 관한 사항
  ○ 열람장소 : 거창군청 경제과 (Tel 055-940-3159)
  ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
23. 창녕 대합일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

     구 분                   변 경 전        변 경 후          비 고
        처리                          대합일반산업단지
 공동처리               대합일반사업단지 내                           -
        구역                          + 넥센일반산업단지
  구역
        면적            996,593.5㎡      1,495,103.5㎡ 498,510㎡ 증가
  처리시설 용량             1,900㎥/일         2,400㎥/일    500㎥/일 증가
                ▸대합일반산업단지 인근 넥센일반산업단지에서 발생하는 오폐수를 대합일반
    변경사유         산업단지 공공폐수처리시설로 유입 처리하기 위하여 공동처리구역 및 처리시
                 설 용량을 변경.

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
 1) 주요 유치업종
  ○ 대합일반산업단지 : 제1차 금속 제조업, 전자부품 및 통신장비 제조업, 전기장비 제조업, 기타 기계 및
                             장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 기타 운송장비 제조업
  ○ 넥센일반산업단지 : 고무제품 및 플라스틱 제조업
                                        48
제19181호                           관           보            2018. 1. 24.(수요일)
 2) 오ㆍ폐수발생량 : 총 2,432.6㎥/일
         계             공장폐수량            생활오수량       지하수유입량           침출수량
         2,432.6         1,478.9           837.9        115.8               0
   <주> 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오ㆍ폐수량의 5% 적용

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
 1) 폐수처리계통도
   폐수유입 → 스크린조 → 유량조정조 → 급속응집 침전지 → 1차 처리수조 → 혐기조 → 무산소조
    → SBR반응조 → 2차 처리수조 →DAF(인처리시설) → 오존산화 설비 → 방류
 2) 처리능력 : 2,400㎥/일
 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(SBR)

라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측
 1) 방류수역 : 최종방류구 → 용호천 → 낙동강
 2) 방류수역 수질(용호천) : 실험결과, 공공폐수처리시설에서 방류되는 오ㆍ폐수 처리수가 사업지구
                                   인근 수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨.

마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 창녕군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
 1) 시설설치비 : 13,859백만원
 2) 비용부담 방안 : 표준총사업비 범위 내 국고보조 76.82%
   ※ 단, 기본설계 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액의 변동가능성이 있음.
 3) 분야별 사업비 산출내역
                                                                    (단위 : 백만원)
         계              공사비              설계비          감리비            부대비용
       13,859           12,611            470          749             29

 4) 연차별 투자계획
  ○ 목표년도 : 2010년 ~ 2013년(단, 국고보조사업 검토단계에서 조정 가능)
                                                                   (단위 : 백만원)
             계                      2011년까지               2012년 ~ 2013년
           13,859                     10,166                   3,693

사. 기타사항
 1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 해당사항 없음.
  2) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 열람장소 : 창녕군청 경제도시과 (Tel 055-530-2426)
    ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
24. 울산 KCC울산, 봉계일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상 지역
 1) 울산 KCC울산, 봉계일반산업단지(울산시 울주군 두서면 활천리 산129번지 일원)
 2) 면 적 : 1,541,717㎡

                                         49
제19181호                           관           보            2018. 1. 24.(수요일)
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
 1) 주요 유치업종 : 기타 운송장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업,
                        전기장비 제조업
 2) 오ㆍ폐수발생량 : 총 2,160㎥/일
     공장폐수량                 생활오수량               지하수유입량            침출수량
      1,149.5               888.5                102.0            20.0
   <주> 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오ㆍ폐수량의 5% 적용

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
 1) 폐수처리계통도
  ○ 폐수유입 → 유량조정조 → 드럼스크린 → 생물반응조 → 섬유사여과기 → 오존산화설비 →
       처리수조 → 처리수재이용(방류)
 2) 처리능력 : 2,200㎥/일
 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(HBR-II)

라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측
 1) 방류수역 : 최종방류구 → 중수도활용 (비상시 : 복안천방류)
 2) 방류수역 수질(복안천) : 실험결과, 공공폐수처리시설에서 방류되는 오ㆍ폐수 처리수가 사업지구
                                인근 수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨.

마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 울산광역시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
 1) 시설설치비 : 16,748백만원(국고 100%)
   ※ 단, 기본설계 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액의 변동가능성이 있음.
 2) 분야별 사업비 산출내역
                                                                   (단위 : 백만원)
       계               공사비              설계비          감리비            부대비용
     16,748            14,867            507         1,338            36

사. 기타사항
 1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 해당사항 없음.
 2) 기본계획 열람에 관한 사항
  ○ 열람장소 : 울산광역시청 투자지원단 (Tel 052-229-3863)
  ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
25. 거제 청포일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역
 1) 거제 청포일반산업단지(거제시 사등면 청곡리 산43-1번지 일원 및 공유수면)
 2) 면 적 : 1,209,952㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
 1) 주요 유치업종 : 금속가공제품 제조업, 기계 및 운송장비 제조업, 기타 운송장비 제조업

                                         50
제19181호                          관           보              2018. 1. 24.(수요일)
 2) 오ㆍ폐수발생량 : 총 2,715㎥/일
      공장폐수량               생활오수량               지하수유입량              침출수량
       1,744.2             841.1                129.3              0.0
   <주> 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오ㆍ폐수량의 5% 적용

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
 1) 폐수처리계통도
  ○ 폐수유입 → 스크린 → 유량조정조 → 1차처리시설(부상분리) → 생물반응조 → 공극제어형섬
        유여과기(P.C.F) → 소독 → 방류
 2) 처리능력 : 2,800㎥/일
 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(KSMBR)

라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측
 1) 방류수역 : 최종방류구 → 남해안
 2) 방류수역 수질(남해안) : 실험결과, 공공폐수처리시설에서 방류되는 오ㆍ폐수 처리수가 사업지구
                         인근 해역에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨.
마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 거제시장
바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
 1) 시설설치비 : 15,029백만원
 2) 비용부담 방안 : 표준총사업비 범위 내 국고보조 89.9%
    ※ 단, 기본설계 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액의 변동가능성이 있음.
 3) 분야별 사업비 산출내역
                                                                    (단위 : 백만원)
        계             공사비              설계비             감리비           부대비용
      15,029          13,699            512             785            33

사. 기타사항
 1) 토지 등의 수용ㆍ사용에 관한 사항 : 해당사항 없음.
 2) 기본계획 열람에 관한 사항
  ○ 열람장소 : 거제시청 도시과 (Tel 055-639-3042)
  ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
26. 부산명례일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상지역

    처리대상지역                변 경 전(㎡)            변 경 후(㎡)               비 고
       계                   1,553,177          2,715,376.3        (증)1,162,199.3
   명례일반산업단지                1,553,177           1,566,006.3        (증) 12,829.3
   오리일반산업단지                    -                605,960.0         (증) 605,960.0
  기장대우일반산업단지                   -                343,720.0         (증) 343,720.0
     대명마을                      -                 53,070.0          (증) 53,070.0
     판곡마을                      -                 30,140.0         (증) 30,140.0
     신리마을                      -                 63,640.0          (증) 63,640.0
       개천마을                    -                52,840.0          (증) 52,840.0
 변경     ▸오리일반산업단지, 기장대우일반산업단지, 대명,판곡,신리,개천마을 지구 내 발생 오·폐수를 명례일반산
 사유      업단지 공공폐수처리시설로 연계처리

                                        51
제19181호                       관             보          2018. 1. 24.(수요일)
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
 1) 주요 유치업종 : 식료품제조업, 음료제조업, 의복, 의복액세서리 및 모피제품제조업, 화학물질 및 화학
                 제품제조업, 1차금속제조업, 금속가공제품제조업, 의료정밀광학기기 및 시계제
                 조업, 전기장비제조업, 기타기계 및 장비제조업, 자동차 및 트레일러제조
                 업, 기타운송장비제조업, 가구제품제조업, 기타제품제조업
 2) 오ㆍ폐수발생량 : 총 3,300㎥/일
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법
 1) 폐수처리계통도
   ○ 유입→유량조정조→생물반응조→응집침전→여과→방류
 2) 처리능력 : 3,300㎥/일(1단계 1,600㎥/일, 2단계 1,700㎥/일)
 3) 처리방법 : 물리․화학적 처리 및 생물학적 처리

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가
 1) 방류수역 : 최종방류구 → 효암천
 2) 방류수역 수질
                                                           (단위 : mg/L, 개/mL)
                                                           대장균     생태독성
     구분          BOD     COD      SS         T-N   T-P
                                                           군 수      (TU)
  계획방류수질             8   32         8        16    1.6     3,000      1
  환경영향평가
                     8   32         8        16    1.6       -        -
    협의기준
 방류수수질기준
                 10      40       10         20    2       3,000      1
  ('13.1.1이후)

마. 공공폐수처리시설의 설치ㆍ운영자 : 부산광역시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항
 1) 시설설치비(1단계) : 8,244백만원
        (2단계) : 11,359백만원(국고 70%, 원인자 30%)
   연계처리 관로시설설치비 : 3,602백만원(국고 70%, 원인자 30%)
 3) 유지관리비 : 원인자부담(입주업체 100%)
 4) 예상원인자 범위
   ○ 공공폐수처리시설 공동처리구역 내 발생 오ㆍ폐수를 공공폐수처리시설로 유입ㆍ처리하는 입
      주업체
 ※ 단, 기본 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액, 사업기간의 변동가능성이 있음
사. 기타사항
  1) 기본계획 열람에 관한 사항
    ○ 열람장소 : 부산광역시청 산업입지과 (Tel 051-888-8021)
    ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
27. 함안 파수농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역
 1) 함안 파수농공단지(경남 함안군 함안면 파수리 일원)
 2) 면 적 : 165,950㎡

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
 1) 주요 유치업종 : 기타 금속가공제품 제조업 및 자동차 부품 제조업, 일반 목적용 기계 제조업
 2) 오ㆍ폐수발생량 : 277㎥/일
                                        52