관        보
               제14843호                                      2001. 7.  5. (목요일)
             (8)사용압력:330mmH2O이하                  이정하는합성수지류
                                               (2)25A초과:금속
            제9 장제1절제3관제9-1-17-2조를 다음과 같이 신
                                             제9 장제1절제4관제9-1-20조제17호중“울린후60
            설한다.
            제9-1-17-2조 (보 칙) ①(시행일) 제9-1-15조제 초이내에”를“울린후30초이내에”로하고, 동조제26
             2호사목의개정규정은고시후3월이경과한날부
                                             호중“고압용”을“중압용”으로, “중압용”을“준저압
             터시행한다.
                                             용”으로하며, 동호에단서를다음과같이신설한다.
             (2)(경과조치) 제9-1-15조제2호사목의 개정규정
                                              다만, 차단부의구조상물을사용하는것이곤란한
             시행일이전에제조되었거나수입되어검사를받은
                                              경우에는공기또는질소등의기체로가압시험을
             제품에눀하여는종전의규정에의한다.
                                              실시할수있다.
            제9 장제1절제4관제9-1-18-2조를 다음과 같이 신
                                             제9 장제1절제4관제9-1-20조제27호의 표중“고압
            설한다.
                                             용”을“중압용”으로, “중압용”을“준저압용”으로 하
            제9-1-18-2조 (종 류) 경보차단장치는차단방식에
                                             고, 제28호중“고압용”을“중압용”으로, “중압용”을
             따라다음과같이분류한다.
                                            “준저압용”으로한다.
             1. 핸들작동식:밸브핸들을움직여차단하는방식
                                             제9 장제1절제4관제9-1-20조제29호를다음과같이
             2. 밸브직결식:차단부와 밸브스템이 직접 연결되
                                             한다.
               는방식
                                              29. 차단부는 다음표와같이개폐조작을실시한후
             3. 전자밸브식:차단부를 솔레노이드 밸브로 사용
                                               작동에이상이없고누출이없을것.
               한방식
             4. 플런저작동식:차단부가 유압액추에이터로 구
               동되는방식
            제9 장제1절제4관제9-1-20조제1호의 표를 다음과
            같이한다.
             종    류   사     용     압    력
             중 압 용    1kg/㎠이상
              준저압용 0.1㎏/㎠〜1kg/㎠미만
                                             제9 장제1절제4관제9-1-20조제33호를 삭제하고,
             저 압 용    0.1㎏/㎠미만
            제9 장제1절제4관제9-1-20조제5호중“구조이어야
                                             제34호를다음과같이신설한다.
                                              34. 경보차단장치의 전자제어장치는 다음 시험에
            한다”를“구조이어야 하며, 차단부(호칭지름이 25A
                                               적합할것.
            를초과하는경우에한한다)의기어고정부분에는금
                                               가. 전원잡음시험
            속제베어링을사용한구조일것”으로하고, 동조제6
                                               나. 순간전압변동시험
            호중“구조이어야한다”를“구조이어야하고, 차단부
                                               다. 낙뢰시험
            의구동제어회로는리미트스위치방식등에의하여개
                                               라. 순간정전시험
            폐되는구조일것”으로한다.
                                             제9 장제1절제4관제9-1-22조제2호의표1중“내압
            제9 장제1절제4관제9-1-20조제14호를다음과같이
                                             시험”을삭제한다.
            한다.
                                             제9장제1절제4관제9-1-24-2조를 다음과 같이 신
             14. 차단부에사용하는금속이외의수지등은-25℃
                                             설한다.
               및70℃에서각각24시간방치한후사용상지장
                                             제9-1-24-2조 (보 칙) ①(시행일) 이 관의 개정규
               이있는변형등이없어야하며, 차단부의케이스
                                              정은고시후6월이경과한날부터시행한다.
               및기어의재질은다음에적합할것.
                                              (2)(경과조치) 이 관의 개정규정 시행일 이전에 제
               (1)25A이하:금속 또는 한국가스안전공사 사장
                                              조되었거나수입되어검사를받은제품에눀하여는
                                           39