yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
(6쪽 중 4쪽)

번호                 점 검 항 목 (NFSC 104A)                       결과
                                                      (양호○, 불량×, 해당없음/)

     ｏ주차장의 미분무 소화설비 습식외의 방식으로 설치 여부
     ｏ급수배관 개폐밸브 작동표시스위치 설치
     - 탬퍼스위치 감시제어반 또는 수신기에서 동작 유무확인 가능 여부
     - 탬퍼스위치 배선 동작시험, 도통시험 가능 여부
     - 급수개폐밸브 작동표시스위치 전기배선 적정 설치 여부
     ｏ배관 기울기 적정 여부(배수밸브 설치 포함)
     ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치)
     [호스릴 방식]
     ｏ호스 접결구 수평거리 적정 여부
     ｏ소화약제 저장용기 개방밸브 수동 개폐 가능 여부
8
     ｏ표시등 및 표지 설치 여부
     ｏ호스릴 함 성능인증품 설치 여부
     ｏ함 개방 용이성 및 장애물 설치여부 등 사용 편의성 적정 여부
     ｏ위치ㆍ기동 표시등 설치 적정(설치위치, 성능인증 적합여부) 여부
     ｏ“호스릴” 표시 및 사용요령(외국어 병기) 기재 표지판 설치 여부
     ｏ대형공간(기둥 또는 벽이 없는 구조)의 함 위치표지를 표시등 또는
      축광도료 등으로 상시 확인 가능토록 설치 여부
     ｏ방수구 설치(각 층, 수평거리 25m이내, 높이 1.5m 이내) 적정 여부
     ｏ호스의 접결상태, 구경, 방수거리 적정 여부
     ｏ호스릴방식 노즐 개폐장치 사용 용이 여부
     음향장치 및 기동장치 (제12조)
     ｏ폐쇄형 헤드 개방 시 음향장치 작동 여부
     ｏ개방형 미분무설비 감지기 작동(교차회로의 경우 1개 회로 작동 시)
      음향장치 작동 여부
9    ｏ음향장치 적정 설치 및 수평거리 적정 여부
     ｏ음향장치의 종류, 음색, 성능 적정 여부
     ｏ주 음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부
     ｏ경보방식에 따른 경보 적정 여부
     ｏ발신기(설치높이, 설치거리, 표시등) 설치 적정 여부
     헤드 (제13조)
     ｏ헤드 부착면 적정 여부 및 설계도서 일치(수평거리 등) 여부
     ｏ조기반응형 헤드 설치 여부
10
     ｏ폐쇄형 헤드 표시온도 적정 여부
     ｏ헤드 살수 장애 여부
     ｏ헤드 성능인증 적합 여부
     전원 (제14조)
11
     ｏ대상물 수전방식에 따른 상용전원회로 배선 적정 여부
                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                             - 42 -
(6쪽 중 5쪽)

번호                점 검 항 목 (NFSC 104A)                  결과
                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)

     제어반 (제15조)
     [공통사항]
     ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부
     ｏ제어반 설치장소(화재ㆍ침수 피해 방지) 적정 여부
     ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외)
     [감시제어반]
     ｏ펌프 작동여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부
     ｏ펌프 별 자동ㆍ수동 전환스위치 정상작동 여부
     ｏ펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부
     ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
     ｏ수조 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
     ｏ예비전원 확보 유무 및 적합여부 시험 가능 여부
     ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치 시 제외)
11
      - 다른 부분과 방화구획 적정 여부
      - 설치 위치(층) 적정 여부
      - 무선기기 접속단자 설치 적정 여부
      - 바닥면적 적정 확보 여부
     ｏ기계ㆍ기구 또는 시설 등 제어 및 감시 설비외 설치 여부
     ｏ도통시험 및 작동시험
      - 수조의 저수위감시 회로 작동 여부
      - 개방식 미분무 소화설비의 화재감지기 회로 작동 여부
      - 개폐밸브 폐쇄상태 확인 회로 작동 여부
     ｏ감시제어반과 수신기 간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우)
     [동력제어반]
     ｏ“미분무 소화설비용 동력제어반” 표지 설치 여부
     ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부


     [자가발전설비 제어반의 제어장치]
12   ｏ비영리 공인기관의 시험필 한 장치 설치 여부
     ｏ소방전원보존형 발전기 제어장치 설치 적정 여부


     배선 (제16조)
     ｏ비상전원회로 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부
     ｏ그 밖의 전기회로의 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부
13
     ｏ과전류차단기 및 개폐기 “미분무소화설비용” 표지 설치 여부
     ｏ전기배선 접속단자 “미분무소화설비단자” 표지 설치 여부
     ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부
                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                            - 43 -
(6쪽 중 6쪽)

번호                          점 검 항 목 (NFSC 104A)                             결과
                                                                     (양호○, 불량×, 해당없음/)

     별도 첨부
14   ｏ비상전원 설치 및 적정설치 여부
     ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
     ※펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)

                       주펌프                    예비펌프
      구분         토출량     토출압             토출량     토출압             적 정 여 부
                 (ℓ/min)  (MPa)          (ℓ/min) (MPa)
     체절운전                                                  체절운전 시 토출압은 정격토출압의
                                                           140% 이하일 것( )
     정격운전                                                  정격운전 시 토출량과 토출압이
15                                                         규정치 이상일 것( )
     (100%)
     정격유량의                                                 정격토출량 150%에서 토출압이
     150% 운전                                               정격토출압의 65% 이상일 것( )
     ○설정압력:     MPa
     ○주펌프 기동:         MPa    ○예비펌프 기동:      MPa   ○충압펌프 기동:    MPa ○충압펌프 정지: MPa
     ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [            ]기타(        )
     ※ 릴리프밸브 작동 압력 :               MPa




비고




※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
   구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

                                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                              - 44 -
나. 성능 및 점검항목                                               (7쪽 중 2쪽)

번호                점 검 항 목 (NFSC 105)                     결과
                                                  (양호○, 불량×, 해당없음/)
     종류 및 적응성 (제4조)
1
     ｏ특정소방대상물 별 포소화설비 종류 및 적응성 적정 여부
     수원 (제5조)
2
     ｏ특정소방대상물 별 수원 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)
     수조 (제5조)
     ｏ점검 편의성 확보 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ수위계 설치 또는 수위확인 가능 여부
     ｏ수조외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
3
     ｏ실내설치 시 조명설비 설치 및 적정조도 확보 여부
     ｏ수조의 밑 부분 청소용 배수밸브 또는 배수관 설치 여부
     ｏ“포소화설비용 수조” 표지 설치 여부 및 설치 상태
     ｏ수조-수직배관 접속부분 “포소화설비용 배관” 표지 설치 여부
     ｏ다른 설비와 겸용의 경우 후드밸브, 흡수구, 급수구의 설치 위치


     가압송수장치 (제6조)
     [공통]
     ｏ가압송수장치에 감압장치 설치 여부
     ｏ가압송수장치 표준방사량 충족 여부
     [ ]펌프방식
     ｏ주펌프를 전동기 방식으로 설치여부
     ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근ㆍ점검 편의성, 화재ㆍ침수 등 피해 우려)
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ보온재 성능(난연재 이상) 적정 여부
     ｏ저장 포소화약제 변질 우려 여부
     ｏ펌프 정격토출량 적정 여부
     ｏ다른 소화설비와 겸용 펌프 성능 확보 가능 여부
4    ｏ펌프 토출압력 적정 여부
     ｏ펌프 흡입측 연성계ㆍ진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부
     ｏ주펌프 측에 성능시험 배관 및 순환 배관 설치 여부(충압펌프 제외)
     ｏ기동용수압개폐장치 설치 적정 여부
     - 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
     - 압력챔버 용적 적정 여부 및 기동압력 설정 적정 여부
     ｏ물올림장치 설치 여부
     - 전용탱크, 유효수량, 배관구경, 자동급수 적정설치 여부
     ｏ내연기관 방식 기동장치 또는 원격조작 가능 여부
     ｏ가압송수장치의 “포소화설비펌프” 표지 설치 여부 또는 가압송수장치를
      다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름표시 부착 여부
     ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부(충압펌프 제외)
     ｏ압축공기포소화설비 펌프 양정 적정 여부

                                              210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                            - 46 -
(7쪽 중 3쪽)

번호                점 검 항 목 (NFSC 105)                  결과
                                               (양호○, 불량×, 해당없음/)

     [ ]고가수조방식
     ｏ자연낙차수두 적정 여부
     ｏ부속장치(수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ오버플로우관ㆍ맨홀) 설치 여부


     [ ]압력수조방식
     ｏ압력수조의 압력 적정 여부
4    ｏ부속장치(수위계ㆍ배수관ㆍ급수관ㆍ급기관ㆍ맨홀ㆍ압력계ㆍ안전장치
      ㆍ자동식공기압축기) 설치 여부


     [ ]가압수조방식
     ｏ방수량 및 방수압 적정(20분 이상 유지) 여부
     ｏ가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
     ｏ가압송수장치의 성능인증 적합 여부

     배관 등 (제7조)
     ｏ배관의 재질, 인증품 사용, 설치방식 등 적정 여부
     ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부
     ｏ송액관 기울기 유지 및 배액밸브 설치 적정 여부
     ｏ가지배관 배열 방식 적정 여부
     ｏ가지배관 설치 헤드수 적정 여부
     ｏ송액관 성능 적정 여부
     ｏ흡입측 배관의 공기고임 방지 구조 및 여과장치 설치 여부
     ｏ연결송수관설비와 겸용시 배관구경 설치 적정 여부
     ｏ펌프 성능시험배관 설치 및 성능
     - 설치 위치(배관, 개폐밸브, 유량조절밸브) 적정 여부
     - 유량측정장치 설치 위치
5
     - 유량측정장치 측정 성능 적정 여부
     ｏ순환배관 설치 적정(위치, 구경, 릴리프밸브 개방압력) 여부
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ급수배관 개폐밸브 개폐표시형 설치 여부
     ｏ급수배관 개폐밸브 작동표시스위치 설치
     - 급수개폐밸브 잠금상태 감시제어반 또는 수신기 표시, 경보 가능 여부
     - 탬퍼스위치 감시제어반에서 동작 유무확인 가능 여부
     - 탬퍼스위치 배선 동작시험, 도통시험 가능 여부
     - 급수개폐밸브 작동표시스위치 전기배선 적정 설치 여부
     ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치)
     ｏ압축공기포소화설비 배관 설치 적정 여부
     ｏ분기배관 성능인증 적합 여부
                                           210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                 - 47 -
(7쪽 중 4쪽)
                                                               결과
번호                  점 검 항 목 (NFSC 105)
                                                         (양호○, 불량×, 해당없음/)
     송수구 (제7조)
     ｏ설치장소 적정 여부(소방차 쉽게 접근, 잘 보이는 곳 설치 등)
     ｏ개폐밸브 설치 장소 적정 여부
     ｏ송수구 구경 및 형태(쌍구형)
     ｏ송수압력범위 표시 표지 설치 여부
6    ｏ송수구 설치 개수 적정 여부
     ｏ지면으로부터 설치 높이 적정 여부
     ｏ자동배수밸브(또는 배수공)ㆍ체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부
     ｏ송수구 마개 설치 여부
     ｏ송수구 설치 제외 적정 여부(압축공기포소화설비 설치한 경우)
     ｏ소방시설 별 송수구 적정 구분 표시 여부
     저장탱크 등 (제8조)
     ｏ설치장소 적정 여부(화재 등 재해피해)
     ｏ기온 변동에 따른 포발생 장애 여부
     ｏ포 소화약제 변질 우려 및 점검에 펀리한 장소 여부
7
     ｏ압력계 설치 여부(상시 가압상태 사용)
     ｏ액면계 또는 계량봉 설치 여부
     ｏ그라스게이지 설치 여부(가압식이 아닌 경우)
     ｏ소화약제 저장량 적정 여부
     혼합장치 (제9조)
8
     ｏ포소화약제 혼합장치 성능인증 적합 여부
     개방밸브 (제10조)
9    ｏ자동 개방밸브 설치 및 작동 적정 여부
     ｏ수동식 개방밸브 설치장소 적정 여부
     기동장치 (제11조)
     [수동식 기동장치]
     ｏ직접ㆍ원격조작 가압송수장치ㆍ수동식개방밸브ㆍ소화약제혼합장치 기동
      여부
     ｏ2 이상의 방사구역이 있는 경우 방사구역 선택 가능 여부
     ｏ기동장치 조작부의 접근성 확보, 설치 높이, 보호장치 설치 적정 여부
     ｏ기동장치 조작부 및 호스접결구 인근 “기동장치의 조작부” 및 “접결구” 표지 설치 여부
     ｏ차고 또는 주차장 수동 기동장치 방수구역 마다 1개 이상 설치 여부
10   ｏ항공기격납고 기동장치 방사구역 마다 2개 이상 설치 적정 여부
     [자동식 기동장치]
     ｏ감지기 또는 폐쇄형 스프링클러헤드의 개방과 연동하여 가압송수장치
      ㆍ일제개방밸브ㆍ포소화약제 혼합장치 기동 여부
     ｏ폐쇄형 스프링클러헤드 사용 시
     - 헤드 표시온도의 적정 여부
     - 헤드 경계면적의 적정 여부
     - 부착면 높이, 유효감지 적정 여부
     - 감지장치 경계구역 하나의 층에 설치 여부
                                                    210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                   - 48 -
(7쪽 중 5쪽)
                                                       결과
번호                 점 검 항 목 (NFSC 105)
                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)
     ｏ화재감지기 사용 시
     - 자동화재탐지설비 화재안전기준의 감지기 설치기준 준수 여부
     - 발신기 설치장소 및 설치높이의 적정 여부
     - 층마다 설치 여부
     - 발신기 설치거리 적정 여부
     - 발신기 표시등 적정 여부
10   ｏ동결우려 장소 자동식기동장치 자동화재탐지설비 연동 여부
     [자동경보장치]
     ｏ방사구역 마다 발신부(또는 층별 유수검지장치) 설치 여부
     ｏ상시 사람이 근무하는 장소 수신기 설치 여부
     ｏ수신기에 헤드개방, 감지기 작동여부 표시장치 설치 여부
     ｏ2 이상 수신기 설치 시 수신기간 상호 동시 통화 가능 여부

     포헤드 및 고정포방출구 (제12조)
     ｏ팽창비율에 따른 포방출구 종류 적정 여부
     [ ]포헤드
     ｏ헤드 설치장소 및 설치 수량 적정 여부
     ｏ포헤드 방사량 적정 여부
     ｏ포헤드와 보의 하단 수직거리 적정 여부
     ｏ포헤드와 보의 하단 수평거리 적정 여부
     ｏ포헤드 상호간 거리 적정 여부
     ｏ포헤드와 벽 방호구역 경계선과 거리 적정 여부
     ｏ압축공기포소화설비 분사헤드 설치면, 설치개수, 방출량 적정 여부
     [ ]호스릴포소화설비 및 포소화전설비
     ｏ포수용액의 방사압력, 방사량 및 방사거리 적정 여부
     ｏ저발포 포소화약제 사용 적정 여부
11
     ｏ방수구와 호스릴함 또는 호스함 사이의 거리 적정 여부
     ｏ호스릴함 또는 호스함 설치 높이 적정 여부
     ｏ호스릴함 또는 호스함 표지 및 위치표시등 설치 여부
     ｏ방수구 설치 위치 적정 여부 및 호스릴, 호스 길이 적정 여부
     ｏ포관창 설치 여부
     [ ]고발포용 고정포 방출구 - 전역방출방식
     ｏ개구부 자동폐쇄장치 적정 설치 여부
     ｏ방호구역의 관포체적에 대한 포수용액 방출량 적정 여부
     ｏ고정포방출구 설치 개수 적정 여부
     ｏ고정포방출구 설치 위치(높이) 적정 여부

     [ ]고발포용 고정포 방출구 - 국소방출방식
     ｏ방호대상물 범위 설정 적정 여부
     ｏ방호대상물별 방호면적에 대한 포수용액 방출량 적정 여부
                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                             - 49 -
(7쪽 중 6쪽)

번호                 점 검 항 목 (NFSC 105)                  결과
                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)



     전원 (제13조)
12
     ｏ대상물 수전방식에 따른 상용전원회로 배선설치 적정 여부



     제어반 (제14조)
     [공통사항]
     ｏ감시제어반과 동력제어반 구분 설치 여부
     ｏ제어반 설치장소(화재ㆍ침수 피해 방지) 적정 여부
     ｏ제어반 설비전용 설치 여부(제어에 지장없는 경우 제외)
     ｏ겸용 감시ㆍ동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)
     [감시제어반]
     ｏ펌프 작동여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부
     ｏ펌프 별 자동ㆍ수동 전환스위치 정상 작동 여부
     ｏ펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상 작동 여부
     ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
     ｏ수조ㆍ물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
13
     ｏ각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상 작동 여부
     ｏ예비전원 확보 유무 및 적합여부 시험 가능 여부
     ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치 시 제외)
      - 다른 부분과 방화구획 적정 여부
      - 설치 위치(층) 적정 여부
      - 비상조명등 및 급ㆍ배기설비 설치 적정 여부
      - 무선기기 접속단자 설치 적정 여부
      - 바닥면적 적정 확보 여부
     ｏ기계ㆍ기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부
     [동력제어반]
     ｏ“포소화설비용 동력제어반” 표지 설치 여부
     ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부




     배선 (제15조)
     ｏ비상전원회로 및 상용전원회로 배선공사 방법 적정 여부
     ｏ그 밖의 전기회로의 배선공사 방법 적정 여부
14
     ｏ과전류차단기 및 개폐기 “포소화설비용” 표지 설치 여부
     ｏ전기배선 접속단자 “포소화설비단자” 표지 설치 여부
     ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부

                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                  - 50 -
(7쪽 중 7쪽)

번호                           점 검 항 목 (NFSC 105)                             결과
                                                                      (양호○, 불량×, 해당없음/)

     별도 첨부
15   ｏ비상전원설비 성능시험조사표
     ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
     ※ 펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)
                        주펌프                    예비펌프
       구분         토출량     토출압             토출량     토출압             적 정 여 부
                  (ℓ/min)  (MPa)          (ℓ/min) (MPa)
      체절운전                                                  체절운전 시 토출압은 정격토출압의
                                                            140% 이하일 것( )
      정격운전                                                  정격운전 시 토출량과 토출압이
16    (100%)                                                규정치 이상일 것( )
      정격유량의                                                 정격토출량 150%에서 토출압이
      150% 운전                                               정격토출압의 65% 이상일 것( )
      ○설정압력:     MPa
      ○주펌프 기동:         MPa   ○예비펌프 기동:       MPa   ○충압펌프 기동:    MPa ○충압펌프 정지: MPa
      ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [ ]기타(                   )
      ※ 릴리프밸브 작동 압력 :               MPa

     (포소화설비 단위별로 작성한다.)
     ｏ송수구 설치 제외 장소 :


비고




※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
   구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                        210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                               - 51 -
10. 이산화탄소소화설비 성능시험조사표
가. 설치상태개요                                                                              (6쪽 중 1쪽)

                                   항               목

저 장 방 식   [ ]고압식                       [ ]저압식

설 비 방 식   [ ]전역방출방식                    [ ]국소방출방식                  [ ]호스릴방식

          전 기 식       ◦ 최다 개방 용기수 :                       ◦ 전자개방 밸브수 :

 기동장치     가스압력식       ◦ 기동용 가스용기수 :                       ◦ 최다 개방 용기수 :

          기 계 식       ◦ 저장용기 개방용 장치 :

저 장 용 기   ◦ 용량/체적 :            ㎏             ℓ     ◦ 수량 :        개     ◦ 설치장소 :               층

          설치형태        [ ]제어반 + 화재표시반             [ ]제어반 + 수신기(화재표시반 기능)

 제어반등     설치장소        [ ]방재실            [ ]용기저장실 인접실              [ ]그 밖의 장소 :

          기       타   ◦ 수동잠금밸브 : [ ]유            [ ]무   ◦ 배출설비 : [ ]유      [ ]무

방호 구역수                    구역

음 향 경 보   [ ]방송           [ ]사이렌           [ ]경종          [ ]그 밖의 것 :

표    지    [ ]수동기동장치         [ ]선택밸브의 방호구역                [ ]방호구역

자동폐쇄장치    [ ]가스압식           [ ]전기식
                           [자동]                                         [수동]
          ◦ 화재감지                                        ◦ 화재 확인
            [ ] 음향경보장치기동                                ◦ 수동기동장치 조작
            [ ] 화재표시경보                                   [ ] 음향경보장치기동
            [ ] 환기장치정지                                   [ ] 화재표시경보
            [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치                          [ ] 환기장치 정지
                  기동(전기식의 경우)                            [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동
조 작 시 험     [ ] 화재경보후 소화약제방출장치                                 (전기식의 경우)
                  작동지연시간 :             초                 [ ] 화재경보후 소화약제방출장치
                                                               작동지연시간 :           초
                                                         [ ] 개구부 등에 대한 자동폐쇄장치 기동
                                                               (가스압력식의 경우)
                                                         [ ] 소화약제방출표시등 점등



          용       기   [ ] 고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과

                      [ ] KSD 3562 이음없는 탄소강관                      ◦ SCH:

                      [ ] KSD 5301 이음없는 동ㆍ동합금강관                      ◦ 내압력 :          MPa
기 기 등 의   배관재질
                      ◦ 배관부속 내압력 : 1차측                   MPa         2차측          MPa
규    격
                      ◦ 밸브류 내압력 :                       MPa

          호 스 릴       ◦        개        ◦ 설치위치:                       ◦ 내압력 :           MPa
                                                                     210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                            - 52 -
나. 성능 및 점검항목                                             (6쪽 중 2쪽)

번호                점 검 항 목 (NFSC 106)                   결과
                                                 (양호○, 불량×, 해당없음/)
     소화약제 저장용기등 (제4조)
     ｏ설치장소 적정(방호구역 외 또는 내부 피난구 부근, 온도 40도 이하
      및 온도변화 적은 곳, 직사광선 및 빗물 침투) 여부
     ｏ표지 설치 여부 및 저장용기실 방화문 구획 여부
     ｏ저장용기 설치장소 표지 설치 여부
     ｏ저장용기 간격 이격(3cm이상) 여부
     ｏ저장용기와 집합관 연결배관 상 체크밸브 설치 여부
1    ｏ저장용기 충전비 적정 여부
     ｏ저장용기 내압시험압력 합격 여부
     ｏ저장용기 개방밸브 자동ㆍ수동 개방 및 안전장치 부착 여부
     ｏ저장용기와 선택밸브 또는 개폐밸브 사이 안전장치 설치 여부
     [저압식]
     ｏ안전밸브 및 봉판 설치 적정(작동 압력) 여부
     ｏ액면계ㆍ압력계 설치 여부 및 압력강하경보장치 작동 압력 적정 여부
     ｏ자동냉동장치의 설치 여부
     소화약제 (제5조)
     ｏ방호구역 체적별ㆍ방호대상종류별 소화약제 저장량 적정 여부
      (전역방출방식의 경우)
2    ｏ방호공간별ㆍ방호대상종류별 소화약제 저장량 적정 여부
      (국소방출방식의 경우)
     ｏ노즐별 소화약제 저장량 적정 여부(호스릴방식의 경우)
     ｏ소화약제 최대 저장량 적정 여부
     기동장치 (제6조)
     ｏ방호구역별 출입구 부근 소화약제 방출표시등 설치 및 작동 여부
     [수동식 기동장치]
     ｏ약제방출 지연 비상스위치 설치 여부
     ｏ방호구역별(전역방출) 또는 방호대상별(국소방출) 기동장치 설치 여부
     ｏ해당 방호구역 출입구부분 등 조작자 쉽게 피난할 수 있는 장소 설치 여부
     ｏ기동장치 조작부 바닥으로부터 설치 높이 적정 여부
     ｏ“이산화탄소소화설비 기동장치” 표지 설치 여부
     ｏ전기사용 기동장치 전원표시등 설치 여부
3
     ｏ기동장치 방출용스위치 음향경보장치와 연동 여부
     [자동식 기동장치]
     ｏ감지기 작동과의 연동 여부
     ｏ수동식으로 전환하여 기동가능 여부
     ｏ저장용기 수량에 따른 전자개방밸브 적정 설치 및 작동 여부
     ｏ기동용 가스용기의 내압 성능(밸브), 용적, 충전압력 적정 여부
      (가스압력식 기동장치)
     ｏ기동용 가스용기의 안전장치, 압력게이지 설치 여부(가스압력식 기동장치)
     ｏ저장용기 개방구조 적정 여부(기계식 기동장치)
                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                 - 53 -
(6쪽 중 3쪽)

번호                 점 검 항 목 (NFSC 106)                        결과
                                                       (양호○, 불량×, 해당없음/)
     제어반등 (제7조)
     [제어반]
     ｏ수동기동장치 또는 감지기 신호 수신시 음향경보장치 작동, 소화약제
      방출ㆍ지연 및 기타 제어 기능 적정 여부
     ｏ전원표시등 설치 여부
     ｏ제어반 설치 장소 적정(화재ㆍ진동ㆍ충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여부
     ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부
     ｏ수동잠금밸브 개폐여부 확인 표시등 설치 여부
4    [화재표시반]
     ｏ방호구역별 표시등(음향경보장치 조작, 감지기 작동 표시) 및 경보기설
      치 및 정상 작동 여부
     ｏ수동식 기동장치 작동표시 표시등 설치 및 정상 작동 여부
     ｏ소화약제 방출표시등 설치 및 정상 작동 여부
     ｏ자동식기동장치 자동ㆍ수동 절환 및 절환표시등 설치 및 정상 작동 여부
     ｏ화재표시반 설치 장소 적정(화재ㆍ진동ㆍ충격 영향 및 부식 우려, 점검 편의성) 여부
     ｏ회로도 및 취급설명서 비치 여부
     ｏ수동잠금밸브 개폐여부 확인 표시등 설치 여부
     배관 등 (제8조)
     ｏ전용배관 사용 여부
     ｏ배관 종류, 스케줄 번호 및 방식처리 적정 여부(강관의 경우)
5    ｏ배관 종류 및 내압력 적정 여부(동관의 경우)
     ｏ배관 부속 내압성능 적정 여부
     ｏ설치방식ㆍ방사시간에 따른 배관 구경 적정 여부
     ｏ수동잠금밸브 설치 위치 적정 여부
     선택밸브 (제9조)
6    ｏ방호구역, 방호대상물 마다 선택밸브 설치 여부
     ｏ선택밸브 담당하는 방호구역, 방호대상물 표시여부
     분사헤드 (제10조), 분사헤드 설치제외 (제11조)
     [ ]전역방출방식
     ｏ헤드 설치위치 적정(신속 균일한 확산가능) 여부
     ｏ헤드 방사압력 적정 여부
     ｏ헤드 방사시간 적정 여부
7    ｏ헤드 오리피스 구경 등 적정 여부

     [ ]국소방출방식
     ｏ헤드의 설치장소 적정(가연물 비산) 여부
     ｏ헤드 방사시간 적정 여부
     ｏ헤드 방사압력 적정 여부
     ｏ헤드 오리피스 구경 등 적정 여부
                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                  - 54 -
(6쪽 중 4쪽)

번호                   점 검 항 목 (NFSC 106)                     결과
                                                     (양호○, 불량×, 해당없음/)
     [ ]호스릴방식
     ｏ호스릴소화설비 설치장소(차고 또는 주차용도 제외) 적정 여부
     ｏ방호대상물 각 부분으로부터 호스접결구까지 수평거리 적정 여부
     ｏ노즐별 방사량 적정 여부(kg/min)
     ｏ호스릴 설치장소별 소화약제저장용기 설치 여부
7
     ｏ소화약제저장용기 개방밸브 수동 개폐 가능 여부
     ｏ표시등 및 “호스릴이산화탄소소화설비” 표지 설치 여부
     ｏ헤드 오리피스 구경 등 적정 여부
     [분사헤드 설치제외]
     ｏ설치 제외 지역에 분사헤드 설치 여부
     자동식 기동장치의 화재감지기 (제12조)
     ｏ방호구역별 화재감지기 감지에 의한 기동장치 작동 여부
8    ｏ교차회로 설치 여부
     ｏNFSC 203 제7조제1항 단서 감지기 설치 여부(교차회로 설치 제외)
     ｏ화재감지기별 유효 바닥면적 적정 여부
     음향경보장치 (제13조)
     ｏ기동장치 조작 시(수동식-방출용스위치, 자동식-화재감지기) 경보 여부
     ｏ약제 방사 개시 후 1분 이상 경보 여부
     ｏ방호구역 또는 방호대상물 구획 안에서 유효한 경보 가능 여부
9
     [방송에 따른 경보장치]
     ｏ증폭기 설치장소 적정(화재시 연소 우려, 유지관리 용이성) 여부
     ｏ방호구역ㆍ방호대상물에서 확성기 간 수평거리 적정 여부
     ｏ제어반 복구스위치 조작 시 경보 지속 여부
     자동폐쇄장치 (제14조)
     ｏ환기장치 자동정지 기능 적정 여부
10
     ｏ개구부 및 통기구 자동폐쇄장치 설치 장소 및 기능 적정 여부
     ｏ자동폐쇄장치 복구장치 위치 및 표지 적정 여부
     배출설비 (제16조), 과압배출구 (제17조)
11   ｏ배출설비 설치 적정 여부(지하층, 무창층, 밀폐거실 등)
     ｏ과압배출구 설치 적정 여부
     설계프로그램 (제18조)
     ｏ설계프로그램 성능인증 여부
12
     ｏ설계도면(완공), 설계프로그램 제품검사 결과서, 시공설비 각각 일치여부
     ｏ제품검사 결과서 첨부(소방산업기술원 발급)
     안전시설 등 (제19조)
13   ｏ소화약제 방출알림 시각경보장치 설치 여부
     ｏ소화약제 방출 위험경고표지 부착 여부
                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                              - 55 -
(6쪽 중 5쪽)

번호                   점 검 항 목 (NFSC 106)                        결과
                                                         (양호○, 불량×, 해당없음/)

     별도 첨부
14   ｏ비상전원설비 성능시험조사표
     ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역

     공기호흡기 설치(NFSC302 제4조제1호 [별표1])
15   ｏ공기호흡기 설치 장소 및 수량 적정 여부
     ｏ공기호흡기 사용가능 여부(공기용기, 면체, 등지게 등)




     ｏ헤드 설치 제외 장소 :
비고
     ※ 제품검사서 첨부




※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
 구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                    - 56 -
다. 방호구역상세서                                              (6쪽 중 6쪽)

              층별

         방호구역명칭

             높이(m)

          면적(㎡)

          체적(㎥)

          압력 배            벽

         출구크기          천장
방호구역
                          창
구    조
         개 구 부        그밖의 것

                          문

                     강제급배기

         방       식    강제배기

환기장치                   자연

         폐       쇄    자동정지

         방 식 등        자동폐쇄

    프로그램 방출 시간            (초)

         산출계수

         수정계수

         기본소화약제량
설비소화
                     개구부면적(㎡)
약 제 량 개구부증
                      개구계수
          가량
                     소화약제량

         합계소화약제량

     방 출 소 화 약 제 량

         방 출 용 기 수

         용기크기(㎏/ℓ)

             주 배 관 직 경

             헤 드 설 치 높 이

배관 등         헤   드    형       식

             헤   드    개       수

             오리피스구경(면적)
                                           210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                  - 57 -
11. 할론소화설비 성능시험조사표
가. 설치상태 개요                                                                        (5쪽 중 1쪽)

                                   항              목

저 장 방 식   [ ]가압식                       [ ]축압식

설 비 방 식   [ ]전역방출방식                    [ ]국소방출방식              [ ]호스릴방식

          전 기 식       ◦ 최다 개방 용기수 :                      ◦ 전자개방 밸브수 :

 기동장치     가스압력식       ◦ 기동용 가스용기수 :                      ◦ 최다 개방 용기수 :

          기 계 식       ◦ 저장용기 개방용 장치 :

저 장 용 기   ◦ 용량/체적 :            ㎏            ℓ    ◦ 수량 :       개      ◦ 설치장소 :               층

          설치형태        [ ]제어반 + 화재표시반            [ ]제어반 + 수신기(화재표시반 기능)

 제어반등     설치장소        [ ]방재실            [ ]용기저장실 인접실             [ ]그 밖의 장소 :

          기       타   ◦ 수동잠금밸브 : [ ]유           [ ]무   ◦ 배출설비 : [ ]유    [ ]무

방호 구역수                    구역

음 향 경 보   [ ]방송           [ ]사이렌         [ ]경종           [ ]그 밖의 것 :

표    지    [ ]수동기동장치         [ ]선택밸브의 방호구역               [ ]방호구역

자동폐쇄장치    [ ]가스압식           [ ]전기식
                           [자동]                                      [수동]
          ◦ 화재감지                                       ◦ 화재 확인
            [ ] 음향경보장치기동                               ◦ 수동기동장치 조작
            [ ] 화재표시경보                                  [ ] 음향경보장치기동
            [ ] 환기장치정지                                  [ ] 화재표시경보
            [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치                         [ ] 환기장치 정지
조 작 시 험         기동(전기식의 경우)                             [ ] 출입문등 개구부 자동폐쇄장치 기동
            [ ] 화재경보후 소화약제방출장치                              (전기식의 경우)
                작동지연시간 :    초                           [ ] 화재경보후 소화약제방출장치
                                                            작동지연시간 :     초
                                                        [ ] 개구부 등에 대한 자동폐쇄장치 기동
                                                             (가스압력식의 경우)
                                                        [ ] 소화약제방출표시등 점등
          용       기   [ ] 고압가스안전관리법에 의한 용기검사 결과

                      [ ] KSD 3562 이음없는 탄소강관                   ◦ SCH:

                      [ ] KSD 5301 이음없는 동ㆍ동합금강관                   ◦ 내압력 :        MPa
기 기 등 의   배관재질
                      ◦ 배관부속 내압력 : 1차측                  MPa       2차측           MPa
규    격
                      ◦ 밸브류 내압력 :                      MPa

          호 스 릴       ◦        개        ◦ 설치위치:                    ◦ 내압력 :            MPa
                                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                   - 58 -