제1
   769
     5호                     관           보             20
                                                       12.2
                                                          .8.
                                                            (수요일)
 ② 검사신청자는 매월 25일까지 거래용계량기에 의해 계량된 전월의 판매물량에 해당하는 품질검
 사 수수료를 품질검사기관에 납부하여야 한다.
제12조(
    재검토기한)「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(
                                   대통령훈령 제248호)
                                              에 따라 이
 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지,개정 등의 조치를 하여
 야 하는 기한은 2016년 1월 31일까지로 한다.
                                부칙
이 고시는 공포한 날부터 시행한다.
[별표 1]
                         도시가스 품질검사 기준

  검사항목        단 위                            허용 기준


                         법 제20조제1항에 따라 지식경제부장관 또는 시ㆍ도지사의 승
                         인을 받은 공급규정에서 정하는 열량
              MJ
               /㎥
   열량                  (
                       다만,가스도매사업자 또는 일반도시가스사업자가 공급하는
           (
           0℃,101.
                 3kPa) 천연가스와 혼합되지 않은 상태로 공급ㆍ운송ㆍ판매하는 도시
                         가스의 열량은 도시가스사업자를 포함한 해당 도시가스 수요
                         자와 협의하여 정할 수 있다.
                                        )

              MJ
               /㎥
  웨버지수                           52.
                                   75~57.
                                        77(
                                          12,
                                            600~13,
                                                  800kc
                                                      al/
                                                        m3)
           (
           0℃,101.
                 3kPa)
              mg/
                ㎥
  황화수소                                       1.
                                              0이하
           (
           0℃,101.
                 3kPa)
             mg/ ㎥
   전유황                                       30이하
           (
           0℃,101.
                 3kPa)
             mg/ ㎥                   4~ 30(TBM+THT)
  부취농도
           (
           0℃,101.
                 3kPa)           3~ 13(MES+DMS+TBM+THT)
  이산화탄소       mol
                -%                           2.
                                              5이하
   산소         mol
                -%                    0.
                                       03이하(
                                           LPG+Ai
                                                r:10이하)

   질소         mol
                -%                    1.
                                       0이하(
                                          LPG+Ai
                                               r:35이하)
                                    -5.℃ 이하,upt
                                              o7MPa
탄화수소 이슬점       -
                                (
                                LPG+Air:-5℃ 이하,upt
                                                 o0.
                                                   7MPa)
                                    -12℃ 이하,upt
                                              o7MPa
  수분이슬점        -
                                (
                                LPG+Ai
                                     r:-12℃ 이하,upt
                                                 o0.
                                                   7MPa)
              mg/
                ㎥
  암모니아                                      검출되지 않음
           (
           0℃,101.
                 3kPa)
             mg/ ㎥
 할로겐 총량                                      10이하
           (
           0℃,101.
                 3kPa)
             mg/ ㎥
   실록산                                       10이하
           (
           0℃,101.
                 3kPa)
  기타(수소,                                     1.
                                              0이하
   아르곤,       mol
                -%       (
                         다만,수소의 경우 고압의 가스공급시설에서는 ‘
                                                 검출되지 않
일산화탄소 등)                 음’을 원칙으로 한다.
                                    )

                                 40