제1
   770
     0                     관         보    2
                                          012
                                            .2.15
                                                .(수요일)
 있도록 하여야 한다.
 가.2층 이상의 층에서 발화한 때에는 발화층 및 그 직상 4개층에 경보를 발할 것
 나.1층에서 발화한 때에는 발화층ㆍ그 직상 4개층 및 지하층에 경보를 발할 것
 다.지하층에서 발화한 때에는 발화층ㆍ그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것
제8조제1항제3호 본문 중 “
               소방대상물”
                    을 “
                      특정소방대상물”
                             로,“
                               당해소방대상물”
                                      을 “
                                        해당 특정소방대상
 물”
  로,“
    당해층”
       을 “
         해당층”
            으로 하고,같은 호 단서 중 “
                            비상방송설비의화재안전기준(
                                         NFSC202)규
 정”
  을 “
    비상방송설비의화재안전기준(
                 NFSC202)
                        ”으로 하며,같은 항 제5호 중 “
                                          제3호의 규정”
                                                 을 “
                                                   제3
 호”
  로 하고,같은 조 제2항 각 호 외의 부분 중 “
                            법제42조의 규정”
                                     을“법 제42조”
                                             로 하며,같은 조 제3
 항 중 “
     소방대상물”
          을 “
            특정소방대상물”
                   로 한다.
제9조제1항제2호 본문 중 “
               소방대상물”
                    을 “
                      특정소방대상물”
                             로,“
                               당해 소방대상물”
                                       을 “
                                         해당 특정소방대
 상물”
   로 하고,같은 항 제3호 중 “
                   제2호의 규정”
                          을 “
                            제2호”
                               로 한다.
제10조제2항 본문 중 “
             10분”
                을 “
                  10분 이상,층수가 30층 이상은 30분”
                                        으로 한다.
제11조 각 호 외의 부분 중 “
                 배선은 전기사업법 제67조의 규정에 따른”
                                       을 “
                                         배선은「전기사업법」제67
 조에 따른”
      으로 하고,같은 조 제2호나목 중 “
                         별표 1의 규정”
                                 을 “
                                   별표 1”
                                       로 하며,같은 조 제5호 중
 “
 절연저항은 전기사업법 제67조의 규정에 따른 기술기준이 정하는 바에 의하고,감지기회로 및 부속
 회로의 전로와 대지 사이 및 배선”
                   을 “
                     절연저항은「전기사업법」제67조에 따른 기술기준이 정하는 바
 에 의하고,감지기회로 및 부속회로의 전로와 대지 사이 및 배선”
                                   으로 한다.
제12조 중 “
       당해”
         를 각각 “
              해당”
                으로 한다.
제13조 중 “
       2012년 8월 23일”
                   을 “
                     2015년 2월 14일”
                                 로 한다.
                               부칙
이 기준은 고시한 날로부터 20일이 경과한 날부터 시행한다.


◉소방방재청고시제2012-92호
 연결송수관설비의 화재안전기준(
                소방방재청 고시 제2009-31호,2009.8.
                                         24)
                                           을 다음과 같이 개정․고
시합니다.
   2012년 2월 15일
             소방방재청장
                   연결송수관설비의 화재안전기준 일부개정
1.개정(
    제정)
      이유
 ○ 30층 이상 고층건축물이 빠르게 증가하고 있고,화재시 많은 문제점이 도출됨에 따라 고층건축물
  의 화재 특성에 맞는 소방시설 설치기준을 정하려는 것임
2.주요내용
 가.“
   고층건축물 안전관리 개선 종합대책”
                     에 따라 국가정책조정회의에서 고층건축물 안전관리개선 13
  개 중점과제 45개 세부과제 도출
  1)30층 이상 고층건축물은 화재 등 사고 발생시 진압 및 인명구조활동에 한계가 있어,소방설비
   의 신뢰성을 확보하도록 관련제도를 보완
    ※ 부산「우신골든스위트(
                ‘10.
                   10.
                     1)」,인천「갯벌타원(
                                ’10.
                                   10.
                                     18)
                                       」화재계기
                               210