제18915호                                              관                   보                       2016. 12. 27.(화요일)
 1. 설계용 외기조건
    난방 및 냉방설비의 용량계산을 위한 외기조건은 각 지역별로 위 률 2.5％(냉방기 및 난방기를                                   험

   분   리한 도 현 포를 사용 경우) 또는 1％(연간 총시간에 대한 도 현 포를 사용 경
               온       출   분               할                                                       온   출       분           할

     우)로 하거나 별표7에서 정한 외기 도를 사용한다. 별표7 이외의 지역인 경우에는 상기 위
                                                   온·습

   험   룰을 기준으로 하여 가장 유사한 기후조건을 는 지역의 값을 사용한다. 다만, 지역난방공급               갖

     방식을 택 경우에는 산업통상자원부 고시 단에 지시설의 기술기준 에 의하여 용량계산
               채       할                                               집       너

     을 수 있다.
       할

 2. 원 및 반송설비
   열

    가. 공동주택에 중앙 중식 난방설비( 단에 지사업법에 의한 지역난방공급방식을 포함한다)를
                                집                      집       너

        설치하는 경우에는 주택건설기준등에관한규정 제37조의 규정에 적합한 조치를 하여 한                                                                      야

        다.
    나. 펌 는 한국산업규 (K B 6318, 7501, 7505등) 표시인증제품 또는 K 규 에서 정해진 효율
           프                       격   S                                                               S   격

         이상의 제품을 설치하여 한다.                  야

    다. 기기배관 및 덕 는 국토교통부에서 정하는 건축기계설비공사표준시방서 의 보 두께 이상
                               트                                                                                   온

        또는 그 이상의 항을 도 단 조치를 하여 한다. 다만, 건축물내의 벽체 또는
                                   열저          갖   록       열                   야                                               바

        닥에 립되는 배관 등은 그러하지
                    매                  수 있다.               아니할

 3. 공공기관 에 지이용합리화 추진에 관한 규정 제10조의 규정을 적용 는 건축물의 경우에는 에
                       너                                                                           받

   너   지성 지표 기계부문 11번 항목 배 을 0.6 이상 획 하여 한다.
               능                                       점           점               득       야

 4. 영 제10조의2에 해당하는 공공건축물을 건축 또는 리 하는 경우 법 제14조의2제2항에 따라                    모델링

      에 지성 지표 기계부문 1번 및 2번 항목 배 을 0.9 이상 획 하여 한다.
       너           능                                               점           점               득       야

제9조(기계부문의 권장사항) 에 지 약계획서 제 대상 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 호
                                       너   절                   출

 에서 정하는 사항을 제13조의 규정에 적합하도 택적으로 택 수 있다.                        록 선                 채       할

 1. 설계용 실내 도 조건     온

    난방 및 냉방설비의 용량계산을 위한 설계기준 실내 도는 난방의 경우 20℃, 냉방의 경우 28℃                  온

     를 기준으로 하되(목욕장 및 수영장은 제외) 각 건축물 용도 및 개별 실의 특성에 따라 별표8에
     서 제시된 범위를 고하여 설비의 용량이 과다해지지 도 한다.
                               참                                               않       록

 2. 원설비
   열

    가. 원설비는 부 부하 및 전부하 운전효율이 좋은 것을 정한다.
       열                   분                                                       선

    나. 난방기기, 냉방기기, 냉동기, 송풍기, 펌 등은 부하조건에 따라 고의 성 을 유지 수 있   프                                       최       능           할

        도 대수 또는 비례제 운전이 되도 한다.
               록           분할                  어                   록

    다. 난방기기는 고효율인증제품 또는 이와 동등 이상의 것 또는 에 지소비효율 등급이 은 제                                         너                       높

        품을 설치한다.
    라. 냉방기기는 고효율인증제품 또는 이와 동등 이상의 것 또는 에 지소비효율 등급이 은 제                                         너                       높

        품을 설치한다.
  마  . 보일러의 배 수 응축수 및 공조기의 , 생활배수 등의 을 회수하기 위한 회수
                           출   ·폐열·                             폐열                             폐열                          열

        설비를 설치한다. 회수를 위한 회수설비를 설치 때에는 중간기에 대비한 이 스
                                    폐열                     열                           할                               바   패

        (    )설비를 설치한다.
           by-pass

  바  . 냉방기기는 전력 부하를 일 수 있도 하여 하며, 상황에 따라 심 전기를 이용한
                                피크             줄                   록           야                               야

        축 축냉시스템, 가스 및 유 를 이용한 냉방설비, 단에 지를 이용한 지역냉방방식, 소
               열·                                  류                               집       너

           병합발전을 이용한 냉방방식, 신 재생에 지를 이용한 냉방방식을 택한다.
           형열                                              ·           너                                   채

                                   565