yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
진단 내용
분야                                                              가중치
       항목                           세부항목

                 제어실, 전산실 등의 공기흡입형감지기의 흡입관의 위치[공기가 빠져나가
                                                                0.177
                          는 위치, 플로어덕트(floor duct) 내부 등]
      경보설비
                 소음으로 인한 경보 인식불량에 대비하여 경광등 또는 시각경보기 설치
                                                                0.141
                                상태 및 기능
                 가연성 물질을 이송하는 덕트 등 내부의 화재감지 및 소화설비의 설치
                                                                0.088
                               여부 및 적절성

       기타        컨베이어 등 방화 구획 관통부 스프링클러 등 설치 여부 및 조치 적절성        0.091

                         기타 공정에 필요한 소방시설의 기능의 적절성               0.068



4) 비상대응조직 및 교육훈련
(1) 공항시설
                              진단 내용
분야                                                              가중치
      항목                           세부항목


                  구조, 소방직원 교육 적합성 - 초기 1주, 직무 1주, 정기 1주/2년      0.042
     일반 교육
공항    훈련
교육                        연료 및 위험물취급종사자 교육, 훈련                  0.036

훈련
     공항비상
              교육훈련 시기 등 적절성 - 종합훈련(2년), 부분훈련(종합안한 해), 도상(6개월)   0.018
     계획 훈련



(2) 철도시설
                              진단 내용
분야                                                              가중치
       항목                           세부항목
교육                          철도종사자의 안전교육 적합 여부
     안전 교육                                                      0.044
훈련                           -6시간이상/분기(강의 및 실습)


(3) 도시철도시설
                              진단 내용
분야                                                              가중치
       항목                           세부항목

교육                           철도종사자의 안전교육 적합 여부
      안전 교육                                                     0.047
훈련                           -6시간이상/분기(강의 및 실습)




(4) 공동구시설

                              진단 내용
분야                                                              가중치
       항목                           세부항목
교육   소방서, 경찰                   교육훈련 실시 적합 여부                    0.235
서 참여 교육
훈련                       (비상사태별 대비계획수립과 적합 여부)
       훈련


(5) 천연가스인수기지 및 가스공급시설
                             진단 내용
분야                                                              가중치
       항목                           세부항목


교육    안전교육                  교육대상, 과정, 시기 등 적절성
                                                                0.037
훈련    (전문교육)       -안전관리책임자, 안전관리원, 안전점검원(신규6개월, 3년마다)



5) 기타 화재발생 요인
(1) 공항시설

                              진단 내용
분야                                                              가중치
       항목                           세부항목
               규정의 적합성, 수행 여부 - 공항비상계획, 항공기 구조 및 소방, 위험물 취
     공항운영규정                                                     0.072
               급 절차, 자체안전점검프로그램, 교육훈련 프로그램, 안전관리시스템 등
규정   위험물 안전관
               안전관리기준 및 절차의 적합성, 수행 여부                          0.038
 등     리기준
      항공기 급유
               포함되어야 할 사항 등 적합성, 수행 여부                          0.019
     안전조치 기준
     이동지역, 지
               점검주기, 방법, 절차, 조치 등                               0.007
        장물
자체
     자체 안전점검   점검주기 및 내용 - 월 1회, 기록유지(12개월) 내용 - 위험물, 구조소방 등    0.019
점검
     연료시설 및
               점검주기 및 내용 점검주기 - 3개월, 기록유지(12개월), 검사 내용          0.029
     장비 점검


(2) 철도시설
                             진단 내용
분야                                                              가중치
       항목                            세부항목

                         철도안전 시행계획의 적합성 및 수행 여부                 0.115

규정   안전관리 체계
                          안전관리 체계의 적합성 및 수행 여부                  0.115
 등    (소방부분)

                       철도시설유지관리시행계획의 적합성 및 수행 여부                0.086

                             점검의 주기, 내용, 조치 적절성
자체                            - 정기점검(시설관리자가 정함)
      시설점검                                                      0.058
점검               - 정밀진단(10년경과 시 등급에 따라 6,5,4년 마다), 성능평가(5년마다)
                           - 긴급점검(긴급 시)에 따른 조치여부



(3) 도시철도시설

                             진단 내용
분야                                                              가중치
       항목                            세부항목

규정   안전관리 체계
                         철도안전 시행계획의 적합성 및 수행 여부                 0.077
 등    (소방부분)
안전관리 체계의 적합성 및 수행 여부                       0.077


                       철도시설유지관리시행계획의 적합성 및 수행 여부                      0.060

                             점검의 주기, 내용, 조치 적절성
자체                            - 정기점검(시설관리자가 정함)
      시설점검                                                            0.039
점검              - 정밀진단(10년경과 시 등급에 따라 6, 5, 4년 마다), 성능평가(5년마다)
                           - 긴급점검(긴급 시)에 따른 조치여부



(4) 항만시설
                               진단 내용
분야                                                                    가중치
       항목                             세부항목

                         점검 실시 여부, 기간 및 기록 보존의 적절성
항만
     정기안전점검                        -정기:1회/연
시설
     정밀안전점검                    -정밀:1회/6년,1회/10년                       0.295
안전
     긴급안전점검                     -긴급 : 관리청 판단
점검
                               결과에 대한 조치 여부



(5) 공동구시설
                               진단 내용
분야                                                                    가중치
       항목                              세부항목

      안전 및
                           계획의 수립 및 이행 여부(5년마다 수립)                    0.058
     유지관리계획

                             점검 실시 및 결과 조치 여부
                                                                      0.039
                 (공동구 : 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 따른 점검)
     안전점검(정기,
안전                              점검주기 적합 여부
      정밀) 및
관리                          -공동구등급 확인:B등급이상목표
     정밀안전진단
                    -정기안전점검 : A, B, C등급(1회/반기), D, E등급(3회/연)          0.038
                -정밀안전점검 : A그룹(1회/3년), B, C그룹(1회/2년), D, 기타그룹(1회/1년)
                -정밀안전진단 : A그룹(1회/6년), B, C그룹(1회/5년), D, 기타그룹(1회/4년)


     공동구협의회                   협의회 구성 및 운영의 적합성                        0.015




(6) 천연가스인수기지 및 가스공급시설
                               진단 내용
분야                                                                    가중치
       항목                             세부항목

                                 안전관리규정의 적절성                          0.093
규정
     안전관리규정
 등
                        안전관리규정 실시기록의 작성, 보존(3년) 여부                    0.058
안전관리자 등                조직, 인원, 자격, 경력의 적절성               0.079
     (안전관리 총괄
안전
      자, 부총괄자,
관리                               업무수행의 적절성                     0.079
     책임자, 안전관
 자
     리원, 안전점검
          원)               대리자 지정 및 직무 대행의 적절성                 0.058


                              정기검사, 수시검사의 적절성                  0.030

                                검사 결과 조치 여부                    0.030
     정기검사 수시
        검사                   진단 및 평가 실시, 시기 등 적절성
     정밀안전진단      -정밀안전진단 : 가스공급시설 [15년 지난날이 속하는 해 및 이후 매5년],
      안전성평가       액화천연가스저장탱크(5년 지난날의 연도에 1회, 15년 지난날이 속하는
                                                               0.024
                                    해 및 매5년)
                           -안전성평가 : 가스공급시설[설치후매5년]
                               진단 및 평가결과 조치 여부
점검
     탱크의 기초                   침하상태의 정기 점검 여부                   0.041

      물분무장치                이상작동 확인 및 기록유지(매월 1회)               0.005

     긴급차단장치                누출검사와 작동검사 실시 여부(연1회)               0.009

      비상전력                     정기 검사 여부 및 결과                   0.018

     가스누출경보기                    작동상황 점검(주1회)                   0.013



(7) 발전소시설

                              진단 내용
분야                                                             가중치
        항목                         세부항목

점검    정기검사                        정기검사 여부                      0.120

관리
     전기안전관리자               안전관리자 자격, 업무수행 적합 여부                0.120
자
■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제1호서식]

                  공항시설 화재예방안전진단 평가표
※ [    ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                                           (13쪽 중 1쪽)
1. 진단 개요
      명 칭                                  주 소

진단기관등                                    진단기간

                 전문인력                      분야                    성명

                                [ ] 소방기술사                             (서명 또는 인)


                                [ ] 소방시설관리사                           (서명 또는 인)
               「화재의 예방 및
                                [ ] 전기안전기술사                           (서명 또는 인)
             안전관리에 관한 법률
                 시행령」           [ ] 화공안전기술사                           (서명 또는 인)

             [별표 8] 제2호가목의
                                [ ] 가스기술사                             (서명 또는 인)
                 전문인력
                                [ ] 위험물기능장                            (서명 또는 인)


  평가자                           [ ] 건축사                               (서명 또는 인)


                                [ ] 소방                                (서명 또는 인)


                                [ ] 전기                                (서명 또는 인)
               「화재의 예방 및
                                [ ] 화공                                (서명 또는 인)
             안전관리에 관한 법률
                 시행령」           [ ] 가스                                (서명 또는 인)

             [별표 8] 제2호나목의
                                [ ] 위험물                               (서명 또는 인)
                 전문인력
                                [ ] 건축                                (서명 또는 인)


                                [ ] 교육훈련                              (서명 또는 인)


2. 점수 현황
                          “3.항목별평가표”            가중치점수     배점      등급 점수(D)
구분
                               합계점수(A)           만점 (B)   (C)     D=(A÷B×C)
합계                                               105.03   100

화재위험요인                                            27.32   19.0

소방계획 및 피난계획                                       18.07   28.6

소방시설등 유지관리                                        30.55   23.8

비상대응조직 및 교육훈련                                     11.42   14.3

화재위험성평가                                           14.47   9.5

기타                                                3.20    4.8

                              등급점수(D) 합계                  등급
210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                         (13쪽 중 7쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
                                   평가점수
                                            가중치      점수
분야      항목          세부항목             (ⓐ)                      비고
                                             (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                   [1~5점]
               합계                     -     3.614
              중요 정책에 소방, 안전 포함
              여부 (인터뷰 등), 안전관련 규
      경영자 의식                                0.213
              정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험
                  요인 평가 및 조치
              안전조직 규모, 체계, 운영, 위
       안전조직                                 0.353
경영                원회 구성 및 운영
의지   소방안전관리 지위, 권한, 선임 기간, 보유자
                                            0.306
         자      격, 임무 및 책임 인지도
안전            소방계획서(적절성, 이행), 피
       관련 서류                                0.124
관리              난계획도 및 피난안내도
       관련 행정   소방시설점검 및 조치 상태               0.154
              현수막, 포스터 등 안전 홍보
       소방 홍보                                0.023
                       실적
              자위소방대 임무카드, 실별 대
     안전자료 배포                                0.071
                    피 방법 등
예산   안전 분야 투자      안전 투자 실적                 0.618
              화재예방 및 일상적 안전관리
     예방 및 완화                                0.106
                   계획 수립 여부
소방            자위소방대 구성 및 교육 훈련
 및      대비                                  0.070
                     계획 수립
피난            초기 대응 및 피난 계획 수립 여
계획      대응                                  0.161
                        부
        복구         복구 계획 수립                 0.028
              공간 내 주요 화재위험요인에
       화재감지   대비할 수 있는 화재 감지기 선             0.110
                      정 여부
              공간 내 주요 화재위험요인에
       자동소화   대비할 수 있는 자동소화방법               0.106
                     선정 여부
              공간 내 주요 화재위험요인에
설비
       방화구획   대비할 수 있는 수직/수평 방화             0.073
계획
                   구획 선정 여부
              공간 내 주요 화재위험요인에
       내화구조   대비할 수 있는 내화구조 선정              0.035
                       여부
              공간 내 주요 화재위험요인에
      피난설비 등  대비할 수 있는 피난용량(비상              0.229
              구, 피난로 폭, 등) 확보 여부
재발
방지   재난 재발방지   화재 등의 재난 발생 후 재발
                                            0.216
대책    대책 수립       방지 대책의 수립
등
수립
및    재난 재발방지   화재 등의 재난 발생 후 재발
                                            0.618
그    대책의 이행       방지 대책의 이행
이행
                                              210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 2쪽)
3. 항목별 평가표
가. 화재위험요인
                                      평가점수
                                               가중치      점수
분야     항목               세부항목           (ⓐ)                        비고
                                                (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                      [1~5점]

                 합계                     -      5.464

     인허가        무허가 위험물 저장 취급 여부               0.151
       각 류별
                  1~6류 별 취급 주의사항               0.054
       취급방법
     표지 및 게시판
     (연료저장시설      설치상태(규격, 내용 등)               0.004
       등 제외)
     유출방지 조치
     (연료저장시설      방유턱 등 유출방지조치                 0.051
 위
       등 제외)
 험
 물    위험물탱크       탱크 설치 기준 적합성                 0.062

       용기        운반용기, 수납용기 적절성                0.014
                점검 여부, 일반점검표 기록의 적
      정기점검 등                                   0.032
                        정성 등
      안전관리자           선임여부, 자격 등               0.090
     기타 위험물 안
              환기, 배출장치, 유분리장치 등                0.032
      전시설 등
       변압기            누유 등 이상 유무               0.026

     개폐기, 차단기         열화 및 손상 등                0.046

     배전반, 분전반         설치위치, 관리상태               0.033

       전선         열화, 노후, 피복손상 등               0.017
                문어발식, 접지, 과부하(누전)차
       콘센트                                     0.007
                      단형 설치
전기     전열기        관리상태(인가, 점검표)                0.004
                접지 여부(종별 적합), 접지선 열
       접지                                      0.037
                     화, 피복손상
      누전차단기       설치 및 정상작동 여부                 0.019
                정기점검 여부, 연료 상태, 축전
      비상발전기                                    0.058
                    지 및 충전장치
     방폭전기설비       방폭전기설비 설치 적정                 0.048

      안전관리자           선임여부, 자격 등               0.065
                                                  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                              (13쪽 중 3쪽)
                                                                평가점수
      저장설비 등           화기와의 거리                 0.078
                                                                1 또는 5
가스              가스누출검지통보설비 및 이상압
       정압기      력통보장치 설치 및 작동상태(도              0.030
                      시가스)
설치장소, 보관실 적정성 관리상
      가스용기                              0.036
                         태
               누설, 부식 및 파손 등 여부, 미
       배관      사용 배관 막음 상태, 호스 3미터      0.018
                 이하, “T”형으로 연결 금지
      가스누설
                    설치 및 작동 상태          0.028
     자동차단장치
               환기구 및 급기구, 배기통 설치
      연소기구                              0.006
                      상태
     안전관리자       안전관리자 선임, 표시 등         0.035
                주방, 보일러실 등의 안전관리        0.049
                    주방후드 안전관리           0.053

     발화원 관리          흡연 등 관리            0.050
                 소량 인화성 물질 등 기타
                                        0.049
                     발화원 관리
기                  용접, 용단 등 화기
                                        0.073
타                 작업 시 안전 조치 등
                  가연성물질 관리상태
     가연물 관리                             0.036
                    (화재하중 관리)
       방염            방염물품 사용            0.012
             폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치
       기타    및 관리상태 등 기타 화재위험 요         0.007
                 인 발생 및 조치 사항
             저장시설 위치의 적합성 - 항공기
                                        0.157
             및 지상용 차량에 의한 파손 위험
              표지(출입금지, 인화성, 금연
                                        0.054
                등) 및 출입문 시건 여부
               울타리 및 보안시설 적절성           0.070
             탱크, 파이프, 주입구, 배출구 밸
             브, 독(dock)과 기지 등 표시(연      0.038
                   료 종류, 등급)
             쓰레기, 식물, 인화성 물질, 불꽃
                                        0.095
                발생 장비 및 활동 유무
   연료저장시설 등 급유장비의 작동상태 및 누유 여
위험                                      0.130
   (급유시설 및 장             부
물
       비)    입·출하 시설의 클립, 접속선,
                      접지선 등
                                        0.132
             파이프, 필터, 펌프 등 본딩(bond
                   ing), 접지상태
                지상 위 파이프 상태 및
                                        0.095
                      보호조치
                 비상차단장치의 위치,
                                        0.104
                  기능, 표시, 상태
             데드맨(dead man) 제어장비 유무
                                        0.070
                       및 상태
              소화기(2개 이상) 크기, 상태         0.092
                                           210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                       (13쪽 중 4쪽)
                   작동상태 및 누유여부          0.098
               주차 상태(다른 차량:3미터, 건
                                        0.049
    이동 급유 장비        축물:15미터 이상)
위험             표시(문자:“Flammable”, 높이:
   [하이드란트(hyd                           0.031
 물             7.5센티미터, 위험물질 라벨 등)
    rant) 급유전]      운전석 금연 표시,
                                        0.072
                     흡연도구 유무
                   소화기(BC급) 2개 상태       0.078
데드맨(dead man) 제어장비의 노
                                      0.057
                  즐 기능 및 상태
                  흡연 또는 불꽃을
                                      0.098
                   일으키는 행위
                동력공급장치 시동금지           0.092
                 항공기와 급유장치 간
                                      0.098
                 본딩(bonding), 접지
               소화기 비치 및 직원 확보         0.086
     급유작업
     (계류장)         급유감독자 감시           0.086
               급유시설과 급유장치 간 접지        0.098
              급유차량 주차 시 차량 간 안전거
              리 확보(다른 차량:3미터, 건축      0.060
                  물:15미터 이상)
                연료 누유 또는 유출 여부        0.092
              벽, 기둥, 보, 지붕의 균열, 손
                                      0.097
                     상, 기타
              방화문의 설치, 변형 및 손상, 폐
                                      0.090
      건축물         쇄기능 불량, 기타
              바닥의 체유, 체수, 균열, 손상,
                                      0.090
                       패임
              계단의 변형, 손상, 고정상태 불
                                      0.074
                        량
              외관의 변형, 손상, 고정상태 불
                                      0.018
                        량
              인화방지망의 변형, 손상, 고정
     환기, 배출                           0.018
                     상태 불량
      설비 등    방화 댐퍼의 손상, 이물질 등으로
                                      0.035
                     인한 막힘
              가연성증기경보장치의 손상, 작
                                      0.026
                      동 불량
              옥내·외설비의 방유턱, 유출방
               지조치의 균열, 손상, 체유,       0.036
                체수, 토사 등 퇴적 유무
     유출방지
              집유설비, 배수구, 유분리장치의
                균열, 손상, 체유, 체수,       0.045
                  토사 등 퇴적 유무
              기초, 지주의 침하 여부, 볼트 등
              풀림 여부, 도장 불량, 부식 여      0.053
               부, 변형, 균열, 손상, 기타
      위험물
              본체부의 누설 여부, 볼트 등 풀
     취급 설비
              림 여부, 도장 불량, 보냉재 손상
                                      0.067
                  및 탈락 여부, 변형,
                   균열, 손상, 기타
                                         210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                     (13쪽 중 5쪽)
              접지 도선의 단선, 부착부분 탈락
                유무, 접지저항치 불량,         0.067
                      기타
              안전장치의 부식, 손상여부, 고
                                      0.069
                  장 상태 불량, 기타
위험    위험물        계측장치의 장치 손상,
                                      0.055
 물   취급 설비        부착부 풀림, 기타
              송풍장치 설치, 장치의 손상, 부
              착부 풀림, 이상 진동, 이상 소      0.038
               음, 이상 발열 발생, 기타
              구동장치의 부식, 변형, 손상 유
                                      0.038
                무, 고정상태 불량, 기타
교반장치의 손상 유무, 고정 상태
             부적합 여부, 이상 진동, 이상 소
                                    0.052
             음, 이상 발열 유무, 누유 유무,
               안전장치 비정상 작동, 기타
             기초, 지주, 전용실 등의 변형,
             균열, 손상 유무, 부동 침하, 고    0.064
               정 상태 비정상 여부, 기타
             본체부의 변형, 균열, 손상 유무,
             누설 유무, 도장 불량, 부식 여
                                    0.079
             부, 보냉재 손상 및 탈락 유무,
                      기타
             노즐, 맨홀 등의 누설 유무, 변
             형, 균열, 손상 유무, 부착부 손
                                    0.097
               상 유무, 도장 불량, 부식
                    유무, 기타
             방유제, 방유턱의 변형, 균열, 손
             상 유무, 배수관 손상 유무, 배수
             관 개폐 적합 여부, 배수구의 균
                                    0.060
             열, 손상 여부, 배수구 내 체유,
                 체수, 토사 등 퇴적
                여부, 수용량 적합 여부
             접지의 접지도선의 단선 유무, 부
             착부분 탈락 유무, 접지저항치 불     0.079
    위험물 탱크           량, 기타
             누유검사관의 변형, 균열, 손상
                                    0.081
                    유무, 기타
             교반장치의 장치 외부로 누유, 이
             상진동, 이상소음, 이상발열 유      0.042
                무, 고정상태 불량, 기타
              통기관의 인화방지망 손상, 막
             힘, 밸브 작동 불량, 통기관 내부
                                    0.042
                장애물, 도장 불량 또는
                   부식 발생, 기타
             안전장치의 비정상 작동, 부식,
                                    0.064
                   손상 발생, 기타
             계량장치의 장치 손상, 부착부 고
                                    0.064
                 정 상태 불량, 기타
             주입구의 폐쇄 시 주입구 외부로
             누설, 변형, 손상 여부, 접지전극    0.042
              손상, 접지저항치 불량, 기타
             주입구 비트의 균열, 손상 유무,
             체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무,    0.064
                      기타
                                       210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                   (13쪽 중 6쪽)

             배관 (플랜지, 밸브 포함)의 외부
             로 누설 (지하매설배관은 누설점
             검 실시), 배관의 변형, 손상, 배
                                    0.043
             관 외부 도장 불량 및 부식 발생,
   위험물 배관, 밸
             지상 설치 시 지반면과 이격 여
     브 등
위험                   부, 기타
 물
             배관 비트의 균열, 손상, 체류,
                                    0.045
             체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타
             전동기의 변형, 균열, 손상, 고정
     위험물     상태 불량, 회전부의 급유상태,
                                    0.017
    펌프설비 등   이상 진동, 이상 소음, 이상 발
                   열, 기타
펌프 외부로 위험물 누설, 변형,
     균열, 손상, 도장 불량 및 부식
     발생, 고정 상태 불량, 회전부의
                           0.018
     급유상태 불량, 유량 및 유압 정
     상 작동 불량, 이상 진동, 이상
        소음 이상 발열, 기타

     접지도선의 단선, 부착부분 탈
                           0.023
      락, 접지저항치 불량, 기타

     제어장치 등의 제어계기 손상 여
     부, 제어반의 고정상태 불량, 제
     어계(온도, 압력, 유량 등) 기능   0.012
     불량, 감시설비 기능 불량, 경보
         설비 기능 불량, 기타

기타    피뢰설비의 돌침부의 경사, 손
     상, 피뢰도선 단선, 피뢰도선과
                           0.009
     벽체와의 접촉 불량, 접지저항치
           불량, 기타

     표지, 게시판 등 손상, 기재사항
                           0.009
           불량, 기타




                              210mm×297mm(백상지 80g/㎡)