yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
(3쪽 중 3쪽)

번호                          점 검 항 목 (NFSC 502)                               결과
                                                                      (양호○, 불량×, 해당없음/)
     ｏ압력챔버 용적 적정 여부(기동용 수압개폐장치로 압력챔버 사용할 경우)
     ｏ물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부
     ｏ충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
     ｏ가압송수장치 “연결송수관펌프” 표지 설치 여부
     ｏ내연기관 방식 기동장치 설치여부 또는 원격조작(적색등 설치) 가능 여부
 5
      - 제어반에 내연기관 자동기동 및 수동기동 가능 여부
      - 상시 충전 축전지설비 설치 여부
      - 연료량 펌프 20분이상 운전 가능 여부(다만 층수 30층 이상~49층 이
       하는 40분, 50층 이상은 60분)
     ｏ가압송수장치의 자동정지 불가능 여부(충압펌프 제외)
     전원 등 (제9조)
 6
     ｏ상용전원 및 비상전원 회로 배선 방식 적정 여부
     배선 등 (제10조)
     ｏ비상전원회로 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부
     ｏ그 밖의 전기회로의 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부
 7
     ｏ과전류차단기 및 개폐기 “연결송수관설비용” 표지 설치 여부
     ｏ전기배선 접속단자 “연결송수관설비단자” 표지 설치 여부
     ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부
     송수구 겸용 (제11조)
 8   ｏ스프링클러설비 송수구 설치기준 적용 여부(연결송수관 설비와 타 설비를
      겸용한 경우)
     별도 첨부
 9   ｏ비상전원설비 성능시험조사표
      ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
     ※펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)
                       주펌프                    예비펌프
      구분         토출량     토출압             토출량     토출압              적 정 여 부
                 (ℓ/min)  (MPa)          (ℓ/min) (MPa)
     체절운전                                                   체절운전 시 토출압은 정격토출압의
                                                            140% 이하일 것( )
     정격운전                                                   정격운전 시 토출량과 토출압이
10   (100%)                                                 규정치 이상일 것(    )
     정격유량의                                                  정격토출량 150%에서 토출압이
     150% 운전                                                정격토출압의 65% 이상일 것( )
     ○설정압력:     MPa
     ○주펌프 기동:         MPa   ○예비펌프 기동:       MPa   ○충압펌프 기동:     MPa ○충압펌프 정지: MPa
     ※ 유량계: [ ]전자식, [ ] 초음파식, [ ]기타(                    )
     ※ 릴리프밸브 작동 압력 :               MPa



비고   ｏ방수구 설치제외 층의 :


※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
   구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                              - 110 -
29. 연결살수설비 성능시험조사표
가. 설치상태개요                                                                     (3쪽 중 1쪽)

                           항                     목

 설 비 방 식     [ ] 습식                                  [ ] 건식
             [ ] 판매시설 [ ] 운수시설   [ ] 창고시설 중 물류터미널
 방호대상종류
             [ ] 지하층  [ ] 가스시설    [ ] 지하층, 판매시설에 부속된 연결통로
             ㅇ 구역수 :              구역 (           층            구역 /    층        구역)
 송수구역수
             ㅇ 송수구역안내표지           [ ] 유              [ ] 무
             [ ] 쌍구형 :    개          [ ] 단구형 :        개
 송 수 구 수
             ㅇ 위 치 :
 선 택 밸 브     ㅇ 설치장소 :                   ㅇ 설치개수 :                      개
             [ ] 개방형 헤드                 [ ] 폐쇄형 헤드
 헤      드
             ㅇ 최대설치개수 :          개      ㅇ 최소설치개수 :                    개
 살수구역간의
             [ ]유        [ ]일부         [ ]무
 구    획

나. 성능 및 점검항목

번호                    점 검 항 목 (NFSC 503)                                   결과
                                                                     (양호○, 불량×, 해당없음/)


     송수구 등 (제4조)
     [송수구]
     ｏ설치 장소 적정(소방차 접근 용이성, 노출된 장소) 여부
     - 이격거리 확보 및 철근콘크리트벽 설치 적정 여부(가연성가스 저장ㆍ취급)
     ｏ송수구 구경(65mm) 및 형태(쌍구형) 적정 여부
     ｏ송수구역별 호스접결구 설치 여부(개방형 헤드)
     ｏ설치 높이 적정 여부
     ｏ개폐밸브 설치 여부(송수구 ~ 주배관 연결배관)
     ｏ“연결살수설비 송수구” 표지 설치 여부
 1   ｏ마개 설치 여부
     ｏ소방시설 별 송수구 적정 구분 표시 여부
     [선택밸브 등]
     ｏ선택밸브 설치 위치 적정(화재 시 연소 우려, 조작ㆍ점검 용이성) 여부
     ｏ송수구역 방수없이 작동시험 가능 여부
      (자동개방밸브를 선택밸브로 사용하는 경우)
     ｏ선택밸브 부근 송수구역 일람표 설치 여부
     ｏ설비방식에 따른 자동배수밸브 및 체크밸브 설치 순서 적정 여부
     ｏ자동배수밸브 설치 상태 적정 여부
     ｏ송수구역별 개방형 살수헤드 개수 적정 여부
                                                               210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                      - 111 -
(3쪽 중 2쪽)

번호                  점 검 항 목(NFSC 503)                    결과
                                                   (양호○, 불량×, 해당없음/)
     배관 등 (제5조)
     ｏ배관 재질 적정 여부
     ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부
     ｏ가지배관 또는 교차배관의 배열방식 적정 여부
     ｏ가지배관 설치 헤드수량 적정 여부
     ｏ습식 연결살수설비 동결방지조치 또는 동결우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ보온재 성능(난연재 이상) 적정 여부
     ｏ급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 여부
     ｏ교차배관 설치위치 적정 여부 및 최소구경 충족 여부
     ｏ가지배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ교차배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ수평주행배관 행가 설치 간격 적정 여부
2
     ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색& 배관구분 설치)
     ｏ분기배관 성능인증 적합 여부
     [폐쇄형 스프링클러헤드]
     ｏ배관 구경 적정 여부
     ｏ연결살수설비의 주배관 접속 적정 여부
      (옥내소화전설비 주배관ㆍ수도배관ㆍ옥상수조 ↔ 접속부분 체크밸브)
     ｏ연결살수설비 시험배관 적정설치(위치, 구경) 여부
     ｏ연결살수설비 청소구 설치 적정 여부
     ｏ연결살수설비 하향식 헤드 가지배관 분기 적정 여부
     [개방형 스프링클러헤드]
     ｏ배관 구경 적정 여부
     ｏ개방형 헤드 사용 수평주행배관 기울기 및 자동배수밸브 설치 적정 여부
     연결살수설비의 헤드 (제6조)
     [연결살수설비 헤드]
     ｏ헤드 종류 적정 여부
     ｏ헤드 부착면 적정 여부
     ｏ헤드 수평거리 적정 여부
     [폐쇄형 스프링클러헤드]
     ｏ폐쇄형 헤드 표시온도 적정 여부
3
     ｏ헤드 살수 반경 확보 및 벽과 헤드간 적정공간 확보 여부
     ｏ헤드와 부착면과의 거리 적정(30cm 이하) 여부
     ｏ헤드 반사판 부착면과 평행 여부
     ｏ천장 기울기 10분의 1을 초과 시 가지배관, 헤드, 반사판 설치 적정 여부
     ｏ연소할 우려가 있는 개구부 헤드 설치 적정 여부
     ｏ상향식스프링클러헤드 사용시 적정 설비 설치 여부
     ｏ측벽형 헤드 설치 적정 여부
                                              210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                 - 112 -
(3쪽 중 3쪽)

번호                점 검 항 목(화재안전기준 조문)                           결과
                                                         (양호○, 불량×, 해당없음/)

     [가연성 가스 저장ㆍ취급시설]
     ｏ연결살수설비 전용 개방형 해드 설치 여부
 3
     ｏ헤드 상호간 거리 적정(3.7m 이하) 여부
     ｏ헤드 살수범위 적정 여부

     헤드 설치제외 (제7조)
 4
     ｏ 헤드설치 제외 적정 여부

     송수구 겸용 (제8조)
     ｏ스프링클러설비의 송수구 설치기준 적용 및 각각의 설비 정상작동 여부
 5    (스프링클러설비 등의 송수구와 연결살수설비의 송수구를 겸용한 경우)
     ｏ옥내소화전설비의 송수구 설치기준 적용 및 각각의 설비 정상작동 여부
      (옥내소화전설비의 송수구와 연결살수설비의 송수구를 겸용한 경우)

     별도 첨부
 6   ｏ비상전원 설치 및 적정설치 여부
     ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역




비고




※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
 ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                   - 113 -
30. 비상콘센트설비 성능시험조사표
가. 설치상태개요                                                               (2쪽 중 1쪽)

                   항                                목

     전원회로    ｏ방식 : [ ]단상 [ ]3상   ｏ종류 : [ ]직류 [ ]교류      ｏ전압 :       V

     공급용량              KVA

 플러그접속기      [ ]접지형 2극 플러그접속기         [ ]그 밖의 것 :

설치      층    계
개수     콘센트

나. 성능 및 점검항목
번호                   점 검 항 목 (NFSC 504)                                 결과
                                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)


      전원 및 콘센트 등 (제4조)
      ｏ상용전원회로 배선 방식 적정 여부
      ｏ비상전원 설치 여부 및 종류 적정 여부(비상전원 설치 대상)
      ｏ전원회로 방식 적정(단상교류 220V) 여부
      ｏ공급용량 적정(1.5kVA 이상) 여부
      ｏ전원회로 층별 설치개수 적정 여부
      ｏ전원회로 주배전반에서 전용회로 사용 여부
      ｏ각 층 분기배선용 차단기 설치 및 보호함 내부 설치 여부
      ｏ콘센트별 배선용 차단기 설치 및 충전부 노출 방지 여부
      ｏ개폐기 “비상콘센트“ 표지 설치 여부
      ｏ1개 전용회로에 설치되는 비상콘센트 수량 적정(10개 이하) 여부
 1    ｏ비상콘센트 공급 용량 적정 여부
      ｏ플러그접속기 종류(접지형 2극) 및 칼받이 접지공사 적정 여부
      ｏ비상콘센트 설치높이 적정 여부
      ｏ바닥면적에 따른 비상콘센트 설치 배치 적정 여부
      ｏ전원부와 외함 간 절연저항 및 절연내력 적정 여부
      ｏ정격전압에 따른 실효전압 적정 여부
      [비상전원-자가발전설비 설치시]
      ｏ비상전원 설치장소
      - 점검 편의성 적정 여부
      - 화재ㆍ침수 등 재해방지환경 적정 여부
      - 방화구획 적정 여부
      - 비상조명등 설치 적정 여부

                                                         210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                    - 114 -
(2쪽 중 2쪽)

번호                   점 검 항 목 (NFSC 504)                         결과
                                                         (양호○, 불량×, 해당없음/)

     ｏ비상전원의 종류 적정 여부
     ｏ비상전원 유효작동 시간 적정 여부
 1
     ｏ상용전원 전원공급 중단 시 비상전원 자동전환 적정 여부
     ｏ비상전원설비 외 다른 설비ㆍ물품의 설치 또는 비치 적정 여부
     보호함 (제5조)
     ｏ개폐용이한 문 설치 여부
 2
     ｏ“비상콘센트” 표지 설치 여부
     ｏ위치표시등 설치 및 점등 적정 여부
     배선 (제6조)
 3
     ｏ배선 방식 적정(전원회로는 내화, 그 밖의 회로는 내화 또는 내열) 여부
     별도 첨부
 4
     ｏ비상전원설비 성능시험조사표



비고



※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
  ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                    210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                   - 115 -
31. 무선통신보조설비 성능시험조사표
가. 설치상태 개요                                                                     (2쪽 중 1쪽)


                           항                       목


방   식   [ ] 전용    [ ] 공용 [ 종류:                 ]


주파수
                           MHZ
대   역


설치방식    [ ]누설동축케이블방식       [ ]누설동축케이블과 안테나방식                   [ ]안테나방식


        ㅇ무선기기접속단자[ ] ㅇ ANT [ ]
        ㅇ무선기기접속단자 보호함          [ [ ]유          [ ]무 ]

무선기기
                  설치장소           설치개수                       설치장소             설치개수
접속단자
및 ANT
        소방용      지상                            그밖의 것      지상


                 지하                                       지하


 무선
        [ ]유            [ ]무            형명 :            ㅇ설치장소 :
중계기


증폭기     [ ]유            [ ]무            형명 :            ㅇ설치장소 :


혼합기     [ ]유            [ ]무        형명 :
공용기     ㅇ설치장소 :                                           입력단자 :           개


        [ ]유            [ ]무        형명 :
분배기
        ㅇ설치장소 :                                           입력단자 :           개


        ㅇ사용길이 :        m                 ㅇ부설장소 :
 동축     형명:
케이블     시공방법 [ [ ]전선관공사        [ ]노출공법 ]
        내열설치의 방법:


안테나     형명:            ㅇ설치개수 :             개


 누설
        ㅇ사용길이 :        m                ㅇ부설장소 :                   형명 :
 동축
        ㅇ내열조치방법 :
케이블

                                                               210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                        - 116 -
나. 성능 점검항목                                                             (2쪽 중 2쪽)

번호                     점 검 항 목 (NFSC 505)                            결과
                                                               (양호○, 불량×, 해당없음/)
     설치제외 (제4조)
 1
     ｏ 무선통신보조설비 설치제외 적정 여부
     누설동축케이블 등 (제5조)
     ｏ소방전용주파수대에서 성능 적정 여부
      - 겸용 시 누설동축케이블 성능 적정 여부
     ｏ케이블 구성 적정(누설동축케이블 + 안테나 또는 동축케이블 + 안테나) 여부
     ｏ케이블 재질 적정(불연 또는 난연, 습기에 따라 전기특성 변질) 여부
     ｏ피난 및 통행 지장 여부(노출하여 설치한 경우)
 2   ｏ지지금구 설치 적정(간격, 재질, 설치면, 견고하게 고정) 여부
     ｏ누설동축케이블 및 안테나 설치 위치 적정(전파의 복사･특성이 저하되
       지 않는 위치, 고압전로에서 1.5m 이상 이격) 여부
     ｏ누설동축케이블 말단 ‘무반사 종단저항’ 설치 여부
     ｏ(누설)동축케이블 및 접속장치 임피던스 적정 여부
     ｏ음영지역 없이 모든 부분(계단실, 승강기 등) 유효하게 통신 적정 여부
     ｏ상호통신(내부간 무전, 옥외와 내부간 무전 등) 적정 여부
     옥외안테나 (제6조)
     ｏ설치장소(소방활동 용이성 등) 적정 여부
     ｏ통신장애 발생 여부
     ｏ안테나 설치 적정(견고함, 파손우려) 여부
 3
     ｏ옥외안테나에 “무선통신보조설비 안테나” 표지 설치 여부
     ｏ옥외안테나 통신 가능거리 표지 설치 여부
     ｏ수신기 설치장소 등에 옥외안테나 위치표시도 비치 여부
     ｏ디지털 방식의 무전기와 호환 가능 여부
     분배기, 분파기, 혼합기 (제7조)
     ｏ먼지, 습기, 부식 등에 의한 기능 이상 여부
 4
     ｏ임피던스 적정 여부
     ｏ설치장소 적정(점검 편의성, 화재 등 재해 우려) 적정 여부
     증폭기 등     (제8조)
     ｏ상용전원 종류 적정 여부
     ｏ상용전원 전용 배선 설치 여부
     ｏ증폭기 전면 주회로 전원 정상 여부 확인 가능한 표시등 및 전압계 설치 여부
 5
     ｏ증폭기 비상전원 부착 및 용량 적정 여부
     ｏ전원까지의 배선 전용 여부
     ｏ전원표시등 및 전압계설치 여부
     ｏ증폭기 및 무선중계기 전파법에 의한 적합성평가 제품 설치 및 임의변경 여부
     성능점검
 6
     ｏ무선통신 가능 여부


비고


※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치･
   구조･용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                        210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                       - 117 -
32. 연소방지설비 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                                              (2쪽 중 1쪽)


                                항                              목

설 비 방 식         [ ]건식             [ ]그 밖의 것 :

방호대상종류          [ ]전력사업용          [ ]통신사업용          [ ]공동구용        [ ]그 밖의 것 :

                         길이(km)                     높이(m)                       폭(m)
 지하시설
  규모


                   구역수(개소)
 송수구역수
                 송수구역안내표지                              [ ] 유            [ ] 무

                       수량(개)
송 수 구 수
                       설치위치

                       수량(개)
유수검지장치
                       구경(mm)

                       수량(개)
일제개방밸브
                       구경(mm)

                [ ] 연소방지설비전용헤드                            [ ] 스프링클러헤드
                [ ] 개방형 헤드                                [ ] 폐쇄형 헤드
헤           드
                           최대설치개수(개)                               최소설치개수(개)




송수 구역 간
                [ ]유            [ ]일부           [ ]무
구     획

                [ ]연소방지도료 도포                        [ ]연소방지도료,          [ ]난연테이프
케이블,전선등
연소방지도료
                [ ]연소방지도료 도포하지 않음



    비   고


                                                                     210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                                - 118 -
나. 성능 및 점검항목                                                           (2쪽 중 2쪽)

번호                     점 검 항 목 (NFSC 506)                            결과
                                                               (양호○, 불량×, 해당없음/)
     배관 (제4조)
     ｏ배관 재질 적정 여부
     ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부
     ｏ급수배관 전용으로 설치 여부
     ｏ급수배관 개폐밸브 설치 적정(개폐표시형) 여부
     ｏ배관 구경 적정(전용헤드 및 스프링클러헤드) 여부
     ｏ수평주행배관 구경 및 기울기 적정 여부
     ｏ교차배관 설치위치 적정 여부 및 최소구경 충족 여부
 1   ｏ청소구 설치 적정 여부
     (설치위치, 설치 방식, 나사식 개폐밸브 및 나사보호용 캡 설치)
     ｏ하향식 헤드 가지배관 분기 적정 여부
     ｏ가지배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ교차배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ수평주행배관 행가 설치 간격 적정 여부
     ｏ연소방지설비 적정설치 여부(습식 외의 방식 설치)
     ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색 또는 배관구분 설치)
     ｏ분기배관 성능인증 적합 여부
     방수헤드 (제5조)
     ｏ설치장소 적정(천장 또는 벽면) 여부
 2
     ｏ헤드상호 간 거리 적정 여부
     ｏ살수구역 설정 적정 여부
     송수구 (제6조)
     ｏ설치장소 적정(소방차 접근 용이성, 노출된 장소, 보도ㆍ차도) 여부
     ｏ송수구 구경(65mm) 및 형태(쌍구형) 적정 여부
     ｏ송수구 1m 이내 살수구역 안내표지 설치 여부
 3
     ｏ설치 높이 적정 여부
     ｏ자동배수밸브 설치 적정 여부
     ｏ송수구에서 주배관 상 연결배관 개폐밸브 설치 여부
     ｏ마개 설치 여부
     연소방지도료의 도포 (제7조)
     ｏNFSC 102 제10조제2항에 적합한 내화배선 방법으로 설치 여부
     ｏ케이블, 전선등에 연소방지도료 도포 여부
 4   ｏ도포방법의 적정 여부
     ｏ도포위치의 적정 여부
     ｏ연소방지도료등 성능 적정 여부
     ｏ연소방지도료 및 난연테이프의 성능기준 적합 여부
     방화벽의 설치기준 (제8조)
     ｏ내화구조ㆍ자립 가능 여부
 5   ｏ출입문에 방화문 설치 여부
     ｏ관통부위 내화성 화재차단재 마감 여부
     ｏ방화벽 위치 적정 여부
     지하구의 통합감시시설 구축 등 (제9조)
     ｏ정보통신망 구성 적정 여부
     ｏ정보통신망 선로 성능 및 원격제어 가능 여부
 6
     ｏ주수신기 지하구 통제실, 보조수신기 소방서 설치 및 원격제어 가능 여부
     ｏ예비선로 구축 여부
     ｏ주수신기 정보, 보조수신기 전송 여부
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
   구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                        210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                 - 119 -
33. 내진설비 성능시험조사표
가. 설치상태개요                                                                             (5쪽 중 1쪽)

                           항                           목

적용설비 [ ] 옥내소화전설비               [ ] 스프링클러설비              [ ] 물분무등소화설비(                        )

        수조의 구분 [ ] 전용수조        [ ] 겸용수조      [ ] 건축물 일체형 수조(콘크리트조 수조)
                 설치 위치     [ ] 지하층 [ ] 중간층 [ ] 최고층 [ ] 기타(             m/    m)
                  재 질      [ ] 철판(두께          ㎜)        [ ] 기타(                   )
          수조
          본체     성능확인      [ ]계산서            [ ] 성적서
 수조               부재간
                              [ ] 용접   [ ] 고정볼트        [ ] 리벳     [ ] 기타
                  연결부
          수조의
                 [ ] 앵커볼트 [ ] 상단지지           [ ] 배면지지        [ ] 받침대         [ ] 기타
         고정방법
          가요성
                 ㅇ 종류 :            ㅇ 변위량 :         ㎜         ㅇ 변위각도 :             °
         이음장치
        설 치 위 치 [ ] 지하층    [ ] 중간층 [ ] 최고층 [ ] 기타(                m/    m)

        고정 방식    [ ] 기초(앵커)       [ ] 방진방치       [ ] 기타(           )
가압송수 [ ]내진스토퍼 성능확인         [ ] 계산서          [ ] 인증서          [ ] 성적서        [ ] 기타 :
장  치
          가요성
                 ㅇ 종류 :            ㅇ 변위량 :         ㎜         ㅇ 변위각도 :         °
         이음장치

                 [ ] 관구경 50㎜ 이하 [ ] 관구경 100㎜ 미만 [ ] 관구경 100㎜ 이상
         관통부
                 [ ] 충진재의 종류 :

         지진분리
                 ㅇ 종류 :                ㅇ 최소변위각도 :            °
          이음
 배관     지진분리
                 [ ] 변위량(최소값) : 전(      ㎜), 후(      ㎜), 좌(        ㎜), 우(     ㎜)
        장  치
                              [ ] 성능인증서             [ ] 계산서
                  횡방향
                              [ ] 천정면과의 설치제외 조건 해당 여부
         흔들림
        방지버팀대     종방향         [ ] 성능인증서                [ ] 계산서
                  4방향         [ ] 성능인증서                [ ] 계산서
                   기타         [ ] 현장제작품                [ ] 성적서
         설치방식     [ ] 와이어타입 [ ] 환봉타입 [ ] 흔들림 방지 버팀대 타입
가지배관
고정장치     [ ] 천정면과의 설치제외 조건 해당 여부                   [ ] 성적서

        성능확인     [ ] 계산서         [ ] 인증서         [ ] 성적서          [ ] 기능유지 확인
제어반 등
         [ ] 제품 중량 450N 이하의 고정용 볼트 사용 여부

                ㅇ 성능확인 : [ ] 계산서 [ ] 인증서 [ ] 성적서(지진모의시험) 첨부
공통사항     앵커볼트
                ㅇ 앵커볼트 직경 : ㎜, ㅇ 앵커유효깊이 : ㎜
        * 위 항목에서 내진설계가 적용된 소화설비는 사용된 내진제품의 구조안전성을 근거로 한 구조계산서 등 설계근거 서
 비 고    류와 내진설계기준과 내진시험방법에 의한 비영리 공인기관의 성적서 등의 성능확인서류 첨부할 것
                                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                  - 120 -
나. 성능 및 점검항목                                            (5쪽 중 2쪽)

번호                    점 검 항 목                         결과
                                               (양호○, 불량×, 해당없음/)


     수원
     [수조]
 1   ｏ수조의 기초, 본체, 연결부분의 구조안전성 검토 여부
     ｏ건축물의 구조부재에 고정 여부
     ｏ수조와 연결 소화배관에 가요성 이음장치 설치 여부

     가압송수장치
     [앵커볼트]
     ｏ수평지진하중과 수직작용하중 산정의 적합 여부
     ｏ앵커볼트 허용저항값 산정의 적합 여부
     ｏ앵커볼트의 내진설계 적정 여부
 2   [가압송수장치의 흡입측 및 토출측]
     ｏ가요성이음장치 설치 여부
     [내진스토퍼]
     ｏ내진스토퍼와 본체(방진가대의 측면) 사이 이격거리
     ｏ내진스토퍼의 허용하중 적정여부
     ｏ방진장치와 겸용인 경우 내진스토퍼의 적합 여부

     배관
     [배관의 내진설계]
     ｏ배관 지진분리이음 또는 지진분리장치 사용여부 및 이격거리 유지 여부
     ｏ지진분리장치 설치위치 적합 여부
     ｏ흔들림 방지 버팀대 설치 여부
     ｏ버팀대와 고정장치의 소화설비 동작 및 살수 방해 여부
     ｏ배관의 수평지진하중 산정의 적합 여부
 3
     [관통부의 배관 이격거리 유지여부]
     ｏ배관의 적정 이격거리 확보 여부
     ｏ배관 이격거리 미확보시 배관 관통부재 재질과 지진분리이음 설치확인
     [배관의 정착]
     ｏ소방배관과 연결된 타 설비배관을 포함한 수평지진하중 산정의 적합 여부
     ｏ소방시설 배관의 정착물에 따른 취약부분의 수평지진하중 1.5배 산정의
      적합 여부

     지진분리이음
     ｏ지진분리이음 설치 위치 적정 여부
     ｏ65㎜이상의 수직직선배관에서 지진분리이음 설치 위치
 4   ｏ티분기 수평직선배관으로부터 수직직선배관의 지진분리이음 설치의 적합
      여부
     ｏ수직직선배관에 중간지지부(건축물에 지지부분)가 있는 경우 지진분리이음
      설치위치 적정 여부
                                           210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                - 121 -
(5쪽 중 3쪽)

번호                      점 검 항 목                             결과
                                                     (양호○, 불량×, 해당없음/)

     지진분리장치
     ｏ지진분리장치 설치위치 적정 여부
5    ｏ건축물 지진분리이음구간 변위량 흡수 여부
     ｏ지진분리장치의 전후단 1.8m 이내에 4방향 흔들림 방지버팀대 설치 여부
     ｏ흔들림방지 버팀대의 지진분리장치 자체에 설치되지 않았는지 여부

     흔들림 방지 버팀대
     ｏ흔들림 방지 버팀대 설치 상태 및 횡방향 및 종방향의 수평지진하중에
      견디는지 여부
     ｏ흔들림 방지 버팀대가 부착된 건축 구조부재가 소화배관에 의해 추가
      된 지진하중을 견딜수 있는지 여부
     ｏ흔들림 방지 버팀대의 지지대 세장비가 300 초과 여부
     ｏ4방향 흔들림 방지 버팀대의 종방향, 횡방향 흔들림 방지 버팀대 할 가능여부
     ｏ하나의 수평직선배관에 최소 2개의 횡방향 흔들림 방지 버팀대와 1개의
6
      종방향 흔들림 방지 버팀대 설치 여부
     ｏ옵셋 외의 길이 3.7m 미만 배관에 횡방향 흔들림 방지 버팀대 1개 설
      치여부와 종방향 흔들림 방지 버팀대의 인접 배관 횡방향 흔들림 방
      지 버팀대로 지지 여부
     ｏ소화펌프 흡입측의 경우, 흡입측 수평직선배관 및 수직직선배관의 수
      평지진하중을 계산하여 흔들림 방지 버팀대 설치 여부
     ｏ소화펌프 토출측의 경우, 토출측 수평직선배관 및 수직직선배관의 수
      평지진하중을 계산하여 각각의 흔들림 방지 버팀대 설치 여부

     수평직선배관 흔들림 방지 버팀대
     [횡방향 흔들림 방지 버팀대]
     ｏ수평주행배관, 교차배관, 옥내소화전 설비의 수평배관 및 65㎜이상의
      가지배관 및 기타배관에 설치 여부
     ｏ횡방향 흔들림 방지 버팀대 설계하중 산정의 적합 여부
     ｏ횡방향 흔들림 방지 버팀대의 간격 12m 초과 여부
     ｏ마지막 흔들림 방지 버팀대와 배관 단부사이의 거리가 1.8m 초과 여부
     ｏ옵셋길이를 합산하여 배관길이 산정 여부
7
     ｏ인접배관의 횡방향 흔들림 방지 버팀대로 역할을 하는 흔들림 방지
      버팀대의 경우, 설치된 종방향 흔들림 방지 버팀대가 배관이 방향 전환
      된 지점으로부터 600㎜ 이내 설치되어 있는지 여부
     ｏ65㎜ 이상인 가지배관의 길이가 3.7m 이상인 경우 횡방향 흔들림
     방지 버팀대 적정 설치 여부
     ｏ65㎜ 이상인 가지배관의 길이가 3.7m 미만인 경우 횡방향 흔들림
     방지 버팀대 미설치여부 및 가지배관 수평지진하중 산정의 적합 여부
     ｏ횡방향 흔들림 방지 버팀대 미설치에 해당되는 행가의 적정 여부
                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                           - 122 -
(5쪽 중 4쪽)

번호                      점 검 항 목                              결과
                                                       (양호○, 불량×, 해당없음/)

     [종방향 흔들림 방지 버팀대]
     ｏ수평주행배관, 교차배관, 옥내소화전 설비의 수평배관에 설치 여부
     ｏ종방향 흔들림 방지 버팀대 설계하중 산정의 적합 여부
     ｏ종방향 흔들림 방지 버팀대의 간격 24m 초과 여부
7    ｏ마지막 흔들림 방지 버팀대와 배관 단부사이의 거리가 12m 초과 여부
     ｏ옵셋길이를 합산하여 배관길이 산정 여부
     ｏ횡방향 흔들림 방지 버팀대 설치지점으로부터 600㎜ 이내 배관이
      방향 전환된 경우, 횡방향 흔들림 방지 버팀대의 종방향 흔들림 방
      지 버팀대로 사용 적합 여부
     수직직선배관 흔들림 방지 버팀대
     ｏ길이 1m를 초과하는 수직직선배관의 최상부에 4방향 흔들림 방지 버
      팀대 설치 여부
     ｏ수직직선배관 최상부의 4방향 흔들림 방지 버팀대가 수평배관에 부착
      된 경우 수직직선배관의 중심선으로부터 0.6 m 이내 설치 및 흔들림
      방지 버팀대의 하중이 수직 및 수평방향의 배관을 모두 포함하는지 여부
8    ｏ4방향 흔들림 방지 버팀대 간격 8m 초과 여부
     ｏ소화전함에 위아래 설치되는 65㎜ 이상의 수직직선배관 길이에 따른 4
      방향 흔들림 방지 버팀대 설치 및 말단 고정장치 설치 여부
     ｏ수직직선배관에 4방향 흔들림 방지 버팀대 설치시 수평방향으로 분기
      된 수평직선배관의 흔들림 방지 버팀대 설치 적정 여부
     ｏ수직직선배관이 다층건물의 중간층 관통시 4방향 흔들림 방지 버팀대
      설치 적정 여부
     흔들림 방지 버팀대 고정장치
9    ｏ흔들림 방지 버팀대 고정장치에 작용하는 수평지진하중이 허용하중을 초
      과하는지 여부
     헤드
     [가지배관 고정장치]
     ｏ가지배관 간격에 따른 가지배관 고정장치 설치 적합 여부
     ｏ와이어 타입 고정장치가 행거로부터 600㎜ 이내에 위치여부 및 와이어 고정점에 가장
      가까운 행거는 가지배관의 상방향 움직임을 지지할 수 있는 유형인지 여부
     ｏ수직 및 수평으로 과도한 움직임이 없도록 고정 여부
10
     ｏ환봉 타입 가지배관 고정장치가 행거로부터 150㎜ 이내에 설치 여부
     ｏ환봉 타입 가지배관 고정장치의 지지대가 세장비 400 초과 여부 및 지지대가
      세장비 400을 초과하는 경우 양쪽 방향으로 두 개의 지지대를 설치했는지 여부
     ｏ가지배관 고정장치의 지지대가 수직으로부터 45°이상의 각도로 설치
      여부 및 최소정격하중이 1960N 이상 여부
     ｏ가지배관 고정장치 설치 제외에 해당되는 행가의 설치조건 적정 여부
                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                            - 123 -
(5쪽 중 5쪽)

번호                          점 검 항 목                                 결과
                                                              (양호○, 불량×, 해당없음/)


      제어반 등
      ｏ제어반 수평지진하중 계산의 적합여부 및 앵커볼트 설치의 적합 여부
      ｏ제어반 제품의 하중이 450N 이하이고 내력벽 또는 기둥에 설치하는
 11    경우, 직경 8㎜ 이상의 고정용 볼트로 4개소 이상 고정 여부
      ｏ건축물의 구조부재인 내력벽.바닥 또는 기둥 등에 고정 여부 및 바닥에
       설치하는 경우 지진하중에 의한 전도방지 여부
      ｏ제어반 등이 지진발생 시 기능유지 여부


      유수검지장치
 12   ｏ유수검지장치가 설치된 경우 지진발생시 기능을 상실하지 않고, 연
       결부위가 파손되지 않도록 조치 여부


      소화전함
      ｏ지진시 파손 및 변형 발생 및 개폐에 장애 발생 여부
      ｏ건축물의 구조부재인 내력벽.바닥 또는 기둥 등에 고정여부 및 바닥
 13   에 설치하는 경우 지진하중에 의한 전도방지 여부
      ｏ소화전함 수평지진하중 계산의 적합성, 앵커볼트 설치의 적합 여부
      ｏ소화전함이 제품의 하중이 450N 이하이고 내력벽 또는 기둥에 설치
       하는 경우, 직경 8㎜ 이상의 고정용 볼트로 4개소 이상 고정 여부


      비상전원
 14   ｏ비상전원 수평지진하중 계산의 적합성, 앵커볼트 설치의 적합 여부
      ｏ비상전원 지진발생시 전도되지 않도록 설치 여부


      가스계 및 분말설비
 15
      ｏ소화설비의 제어반은 제14조의 기준에 따라 설치 여부



비고

※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
  ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                       210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                 - 124 -