yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
록할것
2.12.1.2 개구부가있거나천장으로부터1 m 이상의아랫부분또는바닥으로부터해당층의높이의
3분의2 이내의부분에통기구가있어소화약제의유출에따라소화효과를감소시킬우려가있는것
은소화약제가방출되기전에해당개구부및통기구를폐쇄할수있도록할것
2.12.1.3 자동폐쇄장치는방호구역또는방호대상물이있는구획의밖에서복구할수있는구조로하
고, 그위치를표시하는표지를할것
2.13 비상전원
2.13.1 할로겐화합물및불활성기체소화설비에는자가발전설비, 축전지설비(제어반에내장하는경우
를포함한다. 이하같다) 또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었다가필요한때전기를
공급하는장치. 이하같다)에따른비상전원을다음의기준에따라설치해야한다. 다만, 2 이상의변
전소(「전기사업법」제67조및「전기설비기술기준」제3조제1항제2호에따른변전소를말한다. 이
하같다)에서전력을동시에공급받을수있거나하나의변전소로부터전력의공급이중단되는때에
는자동으로다른변전소로부터전력을공급받을수있도록상용전원을설치한경우에는비상전원을
설치하지않을수있다.
2.13.1.1 점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.13.1.2 할로겐화합물및불활성기체소화설비를유효하게20분이상작동할수있어야할것
2.13.1.3 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전력을공급받
을수있도록할것
2.13.1.4 비상전원의설치장소는다른장소와방화구획할것. 이경우그장소에는비상전원의공급
에필요한기구나설비외의것(열병합발전설비에필요한기구나설비는제외한다)을두어서는아니
된다.
2.13.1.5 비상전원을실내에설치하는때에는그실내에비상조명등을설치할것
2.14 과압배출구
2.14.1 할로겐화합물및불활성기체소화설비가설치된방호구역에는소화약제방출시과압으로인한
구조물등의손상을방지하기위하여과압배출구를설치해야한다.
2.15 설계프로그램
2.15.1 할로겐화합물및불활성기체소화설비를설계프로그램을이용하여설계할경우에는「가스계소
화설비설계프로그램의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한설계프로그램을사용해야한다.
◉소방청공고제2022-219호
　「분말소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 108)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
분말소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 108) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0581)
붙임  분말소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 108) 제정 전문 1부.  끝.
분말소화설비의화재안전기술기준(NFTC 108)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제1호바
목에따른물분무등소화설비중분말소화설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라물분무등소화설비인분말소화설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「분말소화설비의화재안전성능기
준(NFPC 108)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할분말소화설비의배관배선등의공사
가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서이
기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「분말소화설비의화재안전기준(NFSC 108)」에적합하게설치및
관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "전역방출방식"이란소화약제공급장치에배관및분사헤드등을설치하여밀폐방호구역내
에분말소화약제를방출하는방식을말한다.
1.7.1.2 "국소방출방식"이란소화약제공급장치에배관및분사헤드를등을설치하여직접화점에분
말소화약제를방출하는방식을말한다.
1.7.1.3 "호스릴방식"이란소화수또는소화약제저장용기등에연결된호스릴을이용하여사람이직
접화점에소화수또는소화약제를방출하는방식을말한다.
1.7.1.4 "충전비"란소화약제저장용기의내부용적과소화약제의중량과의비(용적/중량)를말한다.
1.7.1.5 "집합관"이란개별소화약제(가압용가스포함) 저장용기의방출관이접속되어있는관을말
한다.
1.7.1.6 "분기배관"이란배관측면에구멍을뚫어둘이상의관로가생기도록가공한배관으로서다
음의분기배관을말한다.
(1) "비확관형분기배관"이란배관의측면에분기호칭내경이상의구멍을뚫고배관이음쇠를용접이
음한배관을말한다.
(2) "확관형분기배관"이란배관의측면에조그만구멍을뚫고소성가공으로확관시켜배관용접이음
자리를만들거나배관용접이음자리에배관이음쇠를용접이음한배관을말한다.
1.7.1.7 "교차회로방식"이란하나의방호구역내에2 이상의화재감지기회로를설치하고인접한2 이
상의화재감지기에화재가감지되는때에소화설비가작동하는방식을말한다.
1.7.1.8 "방화문"이란「건축법시행령」제64조의규정에따른60분+ 방화문, 60분방화문또는30분
방화문을말한다.
1.7.1.9 "방호구역"이란소화설비의소화범위내에포함된영역을말한다.
1.7.1.10 "선택밸브"란2 이상의방호구역또는방호대상물이있어소화수또는소화약제를해당하는
방호구역또는방호대상물에선택적으로방출되도록제어하는밸브를말한다.
1.7.1.11 "호스릴"이란원형의소방호스를원형의수납장치에감아정리한것을말한다.
1.7.1.12 "제1종분말"이란탄산수소나트륨을주성분으로한분말소화약제를말한다.
1.7.1.13 "제2종분말"이란탄산수소칼륨을주성분으로한분말소화약제를말한다.
1.7.1.14 "제3종분말"이란인산염을주성분으로한분말소화약제를말한다.
1.7.1.15 "제4종분말"이란탄산수소칼륨과요소가화합된분말소화약제를말한다.
2. 기술기준
2.1 저장용기
2.1.1 분말소화약제의저장용기는다음의기준에적합한장소에설치해야한다.
2.1.1.1 방호구역외의장소에설치할것. 다만, 방호구역내에설치할경우에는피난및조작이용이
하도록피난구부근에설치해야한다.
2.1.1.2 온도가40 ℃이하이고, 온도변화가작은곳에설치할것
2.1.1.3 직사광선및빗물이침투할우려가없는곳에설치할것
2.1.1.4 방화문으로방화구획된실에설치할것
2.1.1.5 용기의설치장소에는해당용기가설치된곳임을표시하는표지를할것
2.1.1.6 용기간의간격은점검에지장이없도록3 ㎝이상의간격을유지할것
2.1.1.7 저장용기와집합관을연결하는연결배관에는체크밸브를설치할것. 다만, 저장용기가하나의
방호구역만을담당하는경우에는그렇지않다.
2.1.2 분말소화약제의저장용기는다음의기준에적합해야한다.
2.1.2.1 저장용기의내용적은다음표2.1.2.1에따를것
표2.1.2.1 소화약제종류에따른저장용기의내용적
소화약제의종류
소화약제1 ㎏당저장용기의내용적
제1종분말(탄산수소나트륨을주성분으로한분말)
제2종분말(탄산수소칼륨을주성분으로한분말)
제3종분말(인산염을주성분으로한분말)
제4종분말(탄산수소칼륨과요소가화합된분말)
0.8 L
1.0 L
1.0 L
1.25 L
2.1.2.2 저장용기에는가압식은최고사용압력의1.8배이하, 축압식은용기의내압시험압력의0.8배이
하의압력에서작동하는안전밸브를설치할것
2.1.2.3 저장용기에는저장용기의내부압력이설정압력으로되었을때주밸브를개방하는정압작동장
치를설치할것
2.1.2.4 저장용기의충전비는0.8 이상으로할것
2.1.2.5 저장용기및배관에는잔류소화약제를처리할수있는청소장치를설치할것
2.1.2.6 축압식저장용기에는사용압력범위를표시한지시압력계를설치할것
2.2 가압용가스용기
2.2.1 분말소화약제의가스용기는분말소화약제의저장용기에접속하여설치해야한다.
2.2.2 분말소화약제의가압용가스용기를3병이상설치한경우에는2개이상의용기에전자개방밸브
를부착해야한다.
2.2.3 분말소화약제의가압용가스용기에는2.5 ㎫이하의압력에서조정이가능한압력조정기를설
치해야한다.
2.2.4 가압용가스또는축압용가스는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.4.1 가압용가스또는축압용가스는질소가스또는이산화탄소로할것
2.2.4.2 가압용가스에질소가스를사용하는것의질소가스는소화약제1 ㎏마다40 L(35 ℃에서1기
압의압력상태로환산한것) 이상, 이산화탄소를사용하는것의이산화탄소는소화약제1 ㎏에대하
여20 g에배관의청소에필요한양을가산한양이상으로할것
2.2.4.3 축압용가스에질소가스를사용하는것의질소가스는소화약제1 ㎏에대하여10 L(35 ℃에서
1기압의압력상태로환산한것) 이상, 이산화탄소를사용하는것의이산화탄소는소화약제1 ㎏에대
하여20 g에배관의청소에필요한양을가산한양이상으로할것
2.2.4.4 저장용기및배관의청소에필요한양의가스는별도의용기에저장할것
2.3 소화약제
2.3.1 분말소화설비에사용하는소화약제는제1종분말·제2종분말·제3종분말또는제4종분말로해야
한다. 다만, 차고또는주차장에설치하는분말소화설비의소화약제는제3종분말로해야한다.
2.3.2 분말소화약제의저장량은다음의기준에따라야한다. 이경우동일한특정소방대상물또는그
부분에2 이상의방호구역또는방호대상물이있는경우에는각방호구역또는방호대상물에대하여
다음각기준에따라산출한저장량중최대의것으로할수있다.
2.3.2.1 전역방출방식은다음의기준에따라산출한양이상으로할것
2.3.2.1.1 방호구역의체적1 ㎥에대하여다음표2.3.2.1.1에따른양
표2.3.2.1.1 소화약제종류에따른소화약제의양
소화약제의종류
방호구역의체적1 ㎥에대한소화약제의양
제1종분말
제2종분말또는제3종분말
제4종분말
0.60 ㎏
0.36 ㎏
0.24 ㎏
2.3.2.1.2 방호구역의개구부에자동폐쇄장치를설치하지아니한경우에는2.3.2.1.1에따라산출한양
에다음표2.3.2.1.2에따라산출한양을가산한양
표2.3.2.1.2 소화약제종류에따른개구부가산량
2.3.2.2 국소방출방식은다음의식(2.3.2.2)에따라산출한양에1.1을곱하여얻은양이상으로할것



··· (2.3.2.2)
여기에서
Q: 방호공간(방호대상물의각부분으로부터0.6 m의거리에따라둘러싸인공간을말한다. 이하같
다) 1 ㎡에대한분말소화약제의양(kg/㎥)
a: 방호대상물의주변에설치된벽면적의합계(㎡)
A: 방호공간의벽면적(벽이없는경우에는벽이있는것으로가정한당해부분의면적)의합계(㎡)
X 및Y: 다음표의수치
소화약제의종류
X의수치
Y의수치
제1종분말
제2종분말또는제3종분말
제4종분말
5.2
3.2
2.0
3.9
2.4
1.5
소화약제의종류
가산량(개구부의면적1 ㎡에대한소화약제의양)
제1종분말
제2종분말또는제3종분말
제4종분말
4.5 ㎏
2.7 ㎏
1.8 ㎏
2.3.2.3 호스릴분말소화설비는하나의노즐에대하여다음표2.3.2.3에따른양이상으로할것
표2.3.2.3 호스릴분말소화설비의소화약제종류에따른소화약제의양
소화약제의종류
소화약제의양
제1종분말
제2종분말또는제2종분말
제4종분말
50 ㎏
30 ㎏
20 ㎏
2.4 기동장치
2.4.1 분말소화설비의수동식기동장치는다음의기준에따라설치해야한다. 이경우수동식기동장
치의부근에는소화약제의방출을지연시킬수있는방출지연스위치(자동복귀형스위치로서수동식
기동장치의타이머를순간정치시키는기능의스위치를말한다)를설치해야한다.
2.4.1.1 전역방출방식은방호구역마다, 국소방출방식은방호대상물마다설치할것
2.4.1.2 해당방호구역의출입구부근등조작을하는자가쉽게피난할수있는장소에설치할것
2.4.1.3 기동장치의조작부는바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의위치에설치하고, 보호판등에
따른보호장치를설치할것
2.4.1.4 기동장치인근의보기쉬운곳에"분말소화설비수동식기동장치"라는표지를할것
2.4.1.5 전기를사용하는기동장치에는전원표시등을설치할것
2.4.1.6 기동장치의방출용스위치는음향경보장치와연동하여조작될수있는것으로할것
2.4.2 분말소화설비의자동식기동장치는자동화재탐지설비의감지기의작동과연동하는것으로서다
음의기준에따라설치해야한다.
2.4.2.1 자동식기동장치에는수동으로도기동할수있는구조로할것
2.4.2.2 전기식기동장치로서7병이상의저장용기를동시에개방하는설비는2병이상의저장용기에
전자개방밸브를부착할것
2.4.2.3 가스압력식기동장치는다음의기준에따를것
2.4.2.3.1 기동용가스용기및해당용기에사용하는밸브는25 ㎫이상의압력에견딜수있는것으
로할것
2.4.2.3.2 기동용가스용기에는내압시험압력의0.8배부터내압시험압력이하에서작동하는안전장치를
설치할것
2.4.2.3.3 기동용가스용기의체적은5 L 이상으로하고, 해당용기에저장하는질소등의비활성기체
는6.0 ㎫이상(21 ℃기준)의압력으로충전할것. 다만, 기동용가스용기의체적을1 L 이상으로하
고, 해당용기에저장하는이산화탄소의양은0.6 ㎏이상으로하며, 충전비는1.5 이상1.9 이하의기
동용가스용기로할수있다.
2.4.2.4 기계식기동장치는저장용기를쉽게개방할수있는구조로할것
2.4.3 분말소화설비가설치된부분의출입구등의보기쉬운곳에소화약제의방출을표시하는표시
등을설치해야한다.
2.5 제어반등
2.5.1 분말소화설비의제어반및화재표시반은다음의기준에따라설치해야한다. 다만, 자동화재탐
지설비의수신기제어반이화재표시반의기능을가지고있는것은화재표시반을설치하지않을수
있다.
2.5.1.1 제어반은수동기동장치또는감지기에서의신호를수신하여음향경보장치의작동, 소화약제의
방출또는지연등기타의제어기능을가진것으로하고, 제어반에는전원표시등을설치할것
2.5.1.2 화재표시반은제어반에서의신호를수신하여작동하는기능을가진것으로하되, 다음의기준
에따라설치할것
2.5.1.2.1 각방호구역마다음향경보장치의조작및감지기의작동을명시하는표시등과이와연동하
여작동하는벨·버저등의경보기를설치할것. 이경우음향경보장치의조작및감지기의작동을명
시하는표시등을겸용할수있다.
2.5.1.2.2 수동식기동장치는그방출용스위치의작동을명시하는표시등을설치할것
2.5.1.2.3 소화약제의방출을명시하는표시등을설치할것
2.5.1.2.4 자동식기동장치는자동·수동의절환을명시하는표시등을설치할것
2.5.1.3 제어반및화재표시반은화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없고점검에편
리한장소에설치할것
2.5.1.4 제어반및화재표시반에는해당회로도및취급설명서를비치할것
2.6 배관
2.6.1 분말소화설비의배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.1.1 배관은전용으로할것
2.6.1.2 강관을사용하는경우의배관은아연도금에따른배관용탄소강관(KS D 3507)이나이와동등
이상의강도·내식성및내열성을가진것으로할것. 다만, 축압식분말소화설비에사용하는것중20
℃에서압력이2.5 ㎫이상4.2 ㎫이하인것은압력배관용탄소강관(KS D 3562) 중이음이없는스
케줄40 이상의것또는이와동등이상의강도를가진것으로서아연도금으로방식처리된것을사
용해야한다.
2.6.1.3 동관을사용하는경우의배관은고정압력또는최고사용압력의1.5배이상의압력에견딜수
있는것을사용할것
2.6.1.4 밸브류는개폐위치또는개폐방향을표시한것으로할것
2.6.1.5 배관의관부속및밸브류는배관과동등이상의강도및내식성이있는것으로할것
2.6.1.6 확관형분기배관을사용할경우에는소방청장이정하여고시한「분기배관의성능인증및제
품검사의기술기준」에적합한것으로설치할것
2.7 선택밸브
2.7.1 하나의특정소방대상물또는그부분에2 이상의방호구역또는방호대상물이있어소화약제
저장용기를공용하는경우에는다음의기준에따라선택밸브를설치해야한다.
2.7.1.1 방호구역또는방호대상물마다설치할것
2.7.1.2 각선택밸브에는해당방호구역또는방호대상물을표시할것
2.8 분사헤드
2.8.1 전역방출방식의분말소화설비의분사헤드는다음의기준에따라설치해야한다.
2.8.1.1 방출된소화약제가방호구역의전역에균일하고신속하게확산할수있도록할것
2.8.1.2 2.3.2.1에따른소화약제저장량을30초이내에방출할수있는것으로할것
2.8.2 국소방출방식의분말소화설비의분사헤드는다음의기준에따라설치해야한다.
2.8.2.1 소화약제의방출에따라가연물이비산하지않는장소에설치할것
2.8.2.2 2.3.2.2에따른기준저장량의소화약제를30초이내에방출할수있는것으로할것
2.8.3 화재시현저하게연기가찰우려가없는장소로서다음의어느하나에해당하는장소에는호
스릴분말소화설비를설치할수있다.
2.8.3.1 지상1층및피난층에있는부분으로서지상에서수동또는원격조작에따라개방할수있는
개구부의유효면적의합계가바닥면적의15 % 이상이되는부분
2.8.3.2 전기설비가설치되어있는부분또는다량의화기를사용하는부분(해당설비의주위5 m 이
내의부분을포함한다)의바닥면적이해당설비가설치되어있는구획의바닥면적의5분의1 미만이
되는부분
2.8.4 호스릴분말소화설비는다음의기준에따라설치해야한다.
2.8.4.1 방호대상물의각부분으로부터하나의호스접결구까지의수평거리가15 m 이하가되도록할
것
2.8.4.2 소화약제저장용기의개방밸브는호스릴의설치장소에서수동으로개폐할수있는것으로할
것
2.8.4.3 소화약제저장용기는호스릴을설치하는장소마다설치할것
2.8.4.4 호스릴분말소화설비의노즐은하나의노즐마다1분당다음표2.8.4.4에따른소화약제를방출
할수있는것으로할것
표2.8.4.4 호스릴분말소화설비의소화약제종별1분당방출하는소화약제의양
소화약제의종별
1분당방출하는소화약제의양
제1종분말
제2종분말또는제3종분말
제4종분말
45 ㎏
27 ㎏
18 ㎏
2.8.4.5 소화약제저장용기의가장가까운곳의보기쉬운곳에적색의표시등을설치하고, 호스릴분
말소화설비가있다는뜻을표시한표지를할것
2.9 자동식기동장치의화재감지기
2.9.1 분말소화설비의자동식기동장치는다음의기준에따른화재감지기를설치해야한다.
2.9.1.1 각방호구역내의화재감지기의감지에따라작동되도록할것
2.9.1.2 화재감지기의회로는교차회로방식으로설치할것. 다만, 화재감지기를「자동화재탐지설비
및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」2.4.1 단서의각감지기로설치하는경우에는그
렇지않다.
2.9.1.3 교차회로내의각화재감지기회로별로설치된화재감지기1개가담당하는바닥면적은「자동
화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」2.4.3.5, 2.4.3.8부터2.4.3.10까지의
규정에따른바닥면적으로할것
2.10 음향경보장치
2.10.1 분말소화설비의음향경보장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.10.1.1 수동식기동장치를설치한것은그기동장치의조작과정에서, 자동식기동장치를설치한것
은화재감지기와연동하여자동으로경보를발하는것으로할것
2.10.1.2 소화약제의방출개시후1분이상경보를계속할수있는것으로할것
2.10.1.3 방호구역또는방호대상물이있는구획안에있는자에게유효하게경보할수있는것으로
할것
2.10.2 방송에따른경보장치를설치할경우에는다음의기준에따라야한다.
2.10.2.1 증폭기재생장치는화재시연소의우려가없고, 유지관리가쉬운장소에설치할것
2.10.2.2 방호구역또는방호대상물이있는구획의각부분으로부터하나의확성기까지의수평거리는
25 m 이하가되도록할것
2.10.2.3 제어반의복구스위치를조작하여도경보를계속발할수있는것으로할것
2.11 자동폐쇄장치
2.11.1 전역방출방식의분말소화설비를설치한특정소방대상물또는그부분에대하여는다음의기준
에따라자동폐쇄장치를설치해야한다.
2.11.1.1 환기장치등을설치한것은소화약제가방출되기전에해당환기장치등이정지될수있도
록할것
2.11.1.2 개구부가있거나천장으로부터1 m 이상의아랫부분또는바닥으로부터해당층의높이의
3분의2 이내의부분에통기구가있어소화약제의유출에따라소화효과를감소시킬우려가있는것
은소화약제가방출되기전에해당개구부및통기구를폐쇄할수있도록할것
2.11.1.3 자동폐쇄장치는방호구역또는방호대상물이있는구획의밖에서복구할수있는구조로하
고, 그위치를표시하는표지를할것
2.12 비상전원
2.12.1 분말소화설비에는자가발전설비, 축전지설비(제어반에내장하는경우를포함한다. 이하같다)
또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었다가필요한때전기를공급하는장치. 이하같다)
에따른비상전원을다음의기준에따라설치해야한다. 다만, 2 이상의변전소(「전기사업법」제67
조및「전기설비기술기준」제3조제1항제2호에따른변전소를말한다. 이하같다)에서전력을동시
에공급받을수있거나하나의변전소로부터전력의공급이중단되는때에는자동으로다른변전소
로부터전력을공급받을수있도록상용전원을설치한경우에는비상전원을설치하지않을수있다.
2.12.1.1 점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.12.1.2 분말소화설비를유효하게20분이상작동할수있어야할것
2.12.1.3 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전력을공급받
을수있도록할것
2.12.1.4 비상전원의설치장소는다른장소와방화구획할것. 이경우그장소에는비상전원의공급
에필요한기구나설비외의것(열병합발전설비에필요한기구나설비는제외한다)을두어서는아니
된다.
2.12.1.5 비상전원을실내에설치하는때에는그실내에비상조명등을설치할것
◉소방청공고제2022-222호
　「비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기술기준(NFTC 201)」 제정 전문을 다음과 같이 
공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기술기준(NFTC 201) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0557)
붙임  비상경보설비 및 단독경보형감지기의 화재안전기술기준(NFTC 201) 제정 전문 1부.  끝.
비상경보설비및단독경보형감지기의화재안전기술기준(NFTC 201)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제2호가
목및나목에따른비상경보설비및단독경보형감지기의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라경보설비인비상경보설비및단독경보형감지기의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「비상경보설비및단독경보형감지
기의화재안전성능기준(NFPC 201)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할비상경보설비의배관배선등의공사
가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위안에서
이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.6 경과조치
1.6.1 이기준시행당시종전의「비상경보설비및단독경보형감지기의화재안전기준(NFSC 201)」
에적합하게설치및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.6.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에의한다.
1.7 다른법령과의관계
1.7.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.8 용어의정의
1.8.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.8.1.1 "비상벨설비"란화재발생상황을경종으로경보하는설비를말한다.
1.8.1.2 "자동식사이렌설비"란화재발생상황을사이렌으로경보하는설비를말한다.
1.8.1.3 "단독경보형감지기"란화재발생상황을단독으로감지하여자체에내장된음향장치로경보하
는감지기를말한다.
1.8.1.4 "발신기"란화재발생신호를수신기에수동으로발신하는장치를말한다.
1.8.1.5 "수신기"란발신기에서발하는화재신호를직접수신하여화재의발생을표시및경보하여
주는장치를말한다.
1.8.2 "신호처리방식"은화재신호및상태신호등(이하"화재신호등"이라한다)을송수신하는방식으
로서다음의방식을말한다.
1.8.2.1 "유선식"은화재신호등을배선으로송·수신하는방식
1.8.2.2 "무선식"은화재신호등을전파에의해송·수신하는방식
1.8.2.3 "유·무선식"은유선식과무선식을겸용으로사용하는방식
2. 기술기준
2.1 비상벨설비또는자동식사이렌설비
2.1.1 비상벨설비또는자동식사이렌설비는부식성가스또는습기등으로인하여부식의우려가없는
장소에설치해야한다.
2.1.2 지구음향장치는특정소방대상물의층마다설치하되, 해당층의각부분으로부터하나의음향장
치까지의수평거리가25 m 이하가되도록하고, 해당층의각부분에유효하게경보를발할수있도
록설치해야한다. 다만, 「비상방송설비의화재안전기술기준(NFTC 202)」에적합한방송설비를비
상벨설비또는자동식사이렌설비와연동하여작동하도록설치한경우에는지구음향장치를설치하지
않을수있다.
2.1.3 음향장치는정격전압의80 % 전압에서도음향을발할수있도록해야한다. 다만, 건전지를주
전원으로사용하는음향장치는그렇지않다.
2.1.4 음향장치의음향의크기는부착된음향장치의중심으로부터1 m 떨어진위치에서음압이90 d
B 이상이되는것으로해야한다.
2.1.5 발신기는다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.5.1 조작이쉬운장소에설치하고, 조작스위치는바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의높이에
설치할것
2.1.5.2 특정소방대상물의층마다설치하되, 해당층의각부분으로부터하나의발신기까지의수평거
리가25 m 이하가되도록할것. 다만, 복도또는별도로구획된실로서보행거리가40 m 이상일경
우에는추가로설치해야한다.
2.1.5.3 발신기의위치표시등은함의상부에설치하되, 그불빛은부착면으로부터15° 이상의범위
안에서부착지점으로부터10 m 이내의어느곳에서도쉽게식별할수있는적색등으로할것
2.1.6 비상벨설비또는자동식사이렌설비의상용전원은다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.6.1 상용전원은전기가정상적으로공급되는축전지설비, 전기저장장치(외부전기에너지를저장해
두었다가필요한때전기를공급하는장치) 또는교류전압의옥내간선으로하고, 전원까지의배선은
전용으로할것
2.1.6.2 개폐기에는"비상벨설비또는자동식사이렌설비용"이라고표시한표지를할것
2.1.7 비상벨설비또는자동식사이렌설비에는그설비에대한감시상태를60분간지속한후유효하게
10분(감시상태유지를포함한다) 이상경보할수있는비상전원으로서축전지설비(수신기에내장하는
경우를포함한다) 또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었다가필요한때전기를공급하는
장치)를설치해야한다. 다만, 상용전원이축전지설비인경우또는건전지를주전원으로사용하는무
선식설비인경우에는그렇지않다.
2.1.8 비상벨설비또는자동식사이렌설비의배선은「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기
준」에서정한것외에다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.8.1 전원회로의배선은「옥내소화전설비의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1)에
따른내화배선에따르고, 그밖의배선은「옥내소화전설비의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의
표2.7.2(1) 또는표2.7.2(2)에따른내화배선또는내열배선에따를것
2.1.8.2 전원회로의전로와대지사이및배선상호간의절연저항은「전기사업법」제67조에따른
「전기설비기술기준」이정하는바에의하고, 부속회로의전로와대지사이및배선상호간의절연저
항은1경계구역마다직류250 V의절연저항측정기를사용하여측정한절연저항이0.1 ㏁이상이되
도록할것
2.1.8.3 배선은다른전선과별도의관·덕트(절연효력이있는것으로구획한때에는그구획된부분은
별개의덕트로본다)·몰드또는풀박스등에설치할것. 다만, 60 V 미만의약전류회로에사용하는
전선으로서각각의전압이같을때는그렇지않다.
2.2 단독경보형감지기
2.2.1 단독경보형감지기는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.1.1 각실(이웃하는실내의바닥면적이각각30 ㎡미만이고벽체의상부의전부또는일부가개
방되어이웃하는실내와공기가상호유통되는경우에는이를1개의실로본다)마다설치하되, 바닥
면적이150 ㎡를초과하는경우에는150 ㎡마다1개이상설치할것
2.2.1.2 계단실은최상층의계단실천장(외기가상통하는계단실의경우를제외한다)에설치할것
2.2.1.3 건전지를주전원으로사용하는단독경보형감지기는정상적인작동상태를유지할수있도록
주기적으로건전지를교환할것
2.2.1.4 상용전원을주전원으로사용하는단독경보형감지기의2차전지는법제40조에따라제품검사
에합격한것을사용할것
◉소방청공고제2022-223호
　「비상방송설비의 화재안전기술기준(NFTC 202)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
비상방송설비의 화재안전기술기준(NFTC 202) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0557)
붙임  비상방송설비의 화재안전기술기준(NFTC 202) 제정 전문 1부.  끝.
비상방송설비의화재안전기술기준(NFTC 202)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제2호바
목에따른비상방송설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라경보설비인비상방송설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「비상방송설비의화재안전성능기
준(NFPC 202)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할비상방송설비의배관배선등의공사
가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위안에서
이기준일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「비상방송설비의화재안전기준(NFSC 202)」에적합하게설치및
관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에의한다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "확성기"란소리를크게하여멀리까지전달될수있도록하는장치로써일명스피커를말한
다.
1.7.1.2 "음량조절기"란가변저항을이용하여전류를변화시켜음량을크게하거나작게조절할수
있는장치를말한다.
1.7.1.3 "증폭기"란전압전류의진폭을늘려감도를좋게하고미약한음성전류를커다란음성전류로
변화시켜소리를크게하는장치를말한다.
1.7.1.4 "기동장치"란화재감지기, 발신기등의상태변화를전송하는장치를말한다.
1.7.1.5 "몰드"란전선을물리적으로보호하기위해사용되는통형구조물을말한다.
1.7.1.6 "약전류회로"란전신선, 전화선등에사용하는전선이나케이블, 인터폰, 확성기의음성회로,
라디오·텔레비전의시청회로등을포함하는약전류가통전되는회로를말한다.
1.7.1.7 "전원회로"란전기·통신, 기타전기를이용하는장치등에전력을공급하기위하여필요한기
기로이루어지는전기회로를말한다.
1.7.1.8 "절연저항"이란전류가도체에서절연물을통하여다른충전부나기기로누설되는경우그
누설경로의저항을말한다.
1.7.1.9 "절연효력”이란전기가불필요한부분으로흐르지않도록절연하는성능을나타내는것을말
한다.
1.7.1.10 "정격전압"이란전기기계기구, 선로등의정상적인동작을유지시키기위해공급해주어야
하는기준전압을말한다.
1.7.1.11 "조작부"란기기를제어할수있도록조작스위치, 지시계, 표시등등을집결시킨부분을말
한다.
1.7.1.12 "풀박스"란장거리케이블포설을용이하게하기위해전선관중간에설치하는상자형구조
물등을말한다.
2. 기술기준
2.1 음향장치
2.1.1 비상방송설비는다음의기준에따라설치해야한다. 이경우엘리베이터내부에는별도의음향
장치를설치할수있다.
2.1.1.1 확성기의음성입력은3 W(실내에설치하는것에있어서는1 W) 이상일것
2.1.1.2 확성기는각층마다설치하되, 그층의각부분으로부터하나의확성기까지의수평거리가25
m 이하가되도록하고, 해당층의각부분에유효하게경보를발할수있도록설치할것
2.1.1.3 음량조정기를설치하는경우음량조정기의배선은3선식으로할것
2.1.1.4 조작부의조작스위치는바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의높이에설치할것
2.1.1.5 조작부는기동장치의작동과연동하여해당기동장치가작동한층또는구역을표시할수있
는것으로할것
2.1.1.6 증폭기및조작부는수위실등상시사람이근무하는장소로서점검이편리하고방화상유효
한곳에설치할것
2.1.1.7 층수가5층이상으로서연면적이3,000 ㎡를초과하는특정소방대상물은다음의기준에따라
경보를발할수있도록해야한다.
2.1.1.7.1 2층이상의층에서발화한때에는발화층및그직상층에경보를발할것
2.1.1.7.2 1층에서발화한때에는발화층·그직상층및지하층에경보를발할것
2.1.1.7.3 지하층에서발화한때에는발화층·그직상층및기타의지하층에경보를발할것
2.1.1.8 다른방송설비와공용하는것에있어서는화재시비상경보외의방송을차단할수있는구
조로할것
2.1.1.9 다른전기회로에따라유도장애가생기지않도록할것
2.1.1.10 하나의특정소방대상물에2 이상의조작부가설치되어있는때에는각각의조작부가있는
장소상호간에동시통화가가능한설비를설치하고, 어느조작부에서도해당특정소방대상물의전
구역에방송을할수있도록할것
2.1.1.11 기동장치에따른화재신호를수신한후필요한음량으로화재발생상황및피난에유효한방
송이자동으로개시될때까지의소요시간은10초이내로할것
2.1.1.12 음향장치는다음의기준에따른구조및성능의것으로해야한다.
2.1.1.12.1 정격전압의80 % 전압에서음향을발할수있는것을할것
2.1.1.12.2 자동화재탐지설비의작동과연동하여작동할수있는것으로할것
2.2 배선
2.2.1 비상방송설비의배선은「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기준」에서정한것외에
다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.1.1 화재로인하여하나의층의확성기또는배선이단락또는단선되어도다른층의화재통보
에지장이없도록할것
2.2.1.2 전원회로의배선은「옥내소화전설비의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1)에
따른내화배선에따르고, 그밖의배선은「옥내소화전설비의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의
표2.7.2(1) 또는표2.7.2(2)에따른내화배선또는내열배선에따를것
2.2.1.3
전원회로의전로와대지사이및배선상호간의절연저항은「전기사업법」제67조에따른
「전기설비기술기준」이정하는바에따르고, 부속회로의전로와대지사이및배선상호간의절연
저항은1경계구역마다직류250 V의절연저항측정기를사용하여측정한절연저항이0.1 ㏁이상이
되도록할것
2.2.1.4 비상방송설비의배선은다른전선과별도의관·덕트(절연효력이있는것으로구획한때에는
그구획된부분은별개의덕트로본다) 몰드또는풀박스등에설치할것. 다만, 60 V 미만의약전류
회로에사용하는전선으로서각각의전압이같을때는그렇지않다.
2.3 전원
2.3.1 비상방송설비의상용전원은다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.1.1 상용전원은전기가정상적으로공급되는축전지설비, 전기저장장치(외부전기에너지를저장해
두었다가필요한때전기를공급하는장치) 또는교류전압의옥내간선으로하고, 전원까지의배선은
전용으로할것
2.3.1.2 개폐기에는"비상방송설비용"이라고표시한표지를할것
2.3.2 비상방송설비에는그설비에대한감시상태를60분간지속한후유효하게10분(감시상태유지
를포함한다) 이상경보할수있는비상전원으로서축전지설비(수신기에내장하는경우를포함한다)
또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었다가필요한때전기를공급하는장치)를설치해야
한다.
◉소방청공고제2022-220호
　「옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0581)
붙임  옥외소화전설비의 화재안전기술기준(NFTC 109) 제정 전문 1부.  끝.
옥외소화전설비의화재안전기술기준(NFTC 109)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표5 제1호사
목에따른옥외소화전설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라옥외소화전설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「옥외소화전설비의화재안전성능
기준(NFPC 109)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할옥외소화전설비의배관배선등의공
사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서이
기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「옥외소화전소화설비의화재안전기준(NFSC 109)」에적합하게설
치및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "고가수조"란구조물또는지형지물등에설치하여자연낙차의압력으로급수하는수조를말
한다.
1.7.1.2 "압력수조"란소화용수와공기를채우고일정압력이상으로가압하여그압력으로급수하는
수조를말한다.
1.7.1.3 "충압펌프"란배관내압력손실에따른주펌프의빈번한기동을방지하기위하여충압역할
을하는펌프를말한다.
1.7.1.4 "연성계"란대기압이상의압력과대기압이하의압력을측정할수있는계측기를말한다.
1.7.1.5 "진공계"란대기압이하의압력을측정하는계측기를말한다.
1.7.1.6 "정격토출량"이란펌프의정격부하운전시토출량으로서정격토출압력에서의토출량을말한
다.
1.7.1.7 "정격토출압력"이란펌프의정격부하운전시토출압력으로서정격토출량에서의토출측압력
을말한다.
1.7.1.8 "개폐표시형밸브"란밸브의개폐여부를외부에서식별이가능한밸브를말한다.
1.7.1.9 "기동용수압개폐장치"란소화설비의배관내압력변동을검지하여자동적으로펌프를기동
및정지시키는것으로서압력챔버또는기동용압력스위치등을말한다.
1.7.1.10 "급수배관"이란수원또는송수구등으로부터소화설비에급수하는배관을말한다.
1.7.1.11 "분기배관"이란배관측면에구멍을뚫어둘이상의관로가생기도록가공한배관으로서다
음의분기배관을말한다.
(1) "확관형분기배관"이란배관의측면에조그만구멍을뚫고소성가공으로확관시켜배관용접이음
자리를만들거나배관용접이음자리에배관이음쇠를용접이음한배관을말한다.
(2) "비확관형분기배관"이란배관의측면에분기호칭내경이상의구멍을뚫고배관이음쇠를용접이
음한배관을말한다.
1.7.1.12 "가압수조"란가압원인압축공기또는불연성기체의압력으로소화용수를가압하여그압
력으로급수하는수조를말한다.
2. 기술기준
2.1 수원
2.1.1 옥외소화전설비의수원은그저수량이옥외소화전의설치개수(옥외소화전이2개이상설치된
경우에는2개)에7 ㎥를곱한양이상이되도록해야한다.
2.1.2 옥외소화전설비의수원을수조로설치하는경우에는소화설비의전용수조로해야한다. 다만,
다음의어느하나에해당하는경우에는그렇지않다.
2.1.2.1 옥외소화전설비용펌프의풋밸브또는흡수배관의흡수구(수직회전축펌프의흡수구를포함한
다. 이하같다)를다른설비(소화용설비외의것을말한다. 이하같다)의풋밸브또는흡수구보다낮
은위치에설치한때
2.1.2.2 2.2.2에따른고가수조로부터옥외소화전설비의수직배관에물을공급하는급수구를다른설
비의급수구보다낮은위치에설치한때
2.1.3 2.1.1에따른저수량을산정함에있어서다른설비와겸용하여옥외소화전설비용수조를설치하
는경우에는
옥외소화전설비의풋밸브·흡수구또는수직배관의급수구와다른설비의풋밸브·흡수구
또는수직배관의급수구와의사이의수량을그유효수량으로한다.
2.1.4 옥외소화전설비용수조는다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.4.1 점검에편리한곳에설치할것
2.1.4.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.1.4.3 수조의외측에수위계를설치할것. 다만, 구조상불가피한경우에는수조의맨홀등을통하
여수조안의물의양을쉽게확인할수있도록해야한다.
2.1.4.4 수조의상단이바닥보다높은때에는수조의외측에고정식사다리를설치할것
2.1.4.5 수조가실내에설치된때에는그실내에조명설비를설치할것
2.1.4.6 수조의밑부분에는청소용배수밸브또는배수관을설치할것
2.1.4.7 수조의외측의보기쉬운곳에"옥외소화전설비용수조"라고표시한표지를설치할것. 이경
우그수조를다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께해야한
다.
2.1.4.8 소화설비용흡수배관또는소화설비의수직배관과수조의접속부분에는"옥외소화전설비용
배관"이라고표시한표지를할것. 다만, 수조와가까운장소에소화설비용펌프가설치되고해당펌
프에2.2.1.13에따른표지를설치한때에는그렇지않다.
2.2 가압송수장치
2.2.1 전동기또는내연기관에따른펌프를이용하는가압송수장치는다음의기준에따라설치해야
한다.
2.2.1.1 쉽게접근할수있고점검하기에충분한공간이있는장소로서화재및침수등의재해로인
한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.2.1.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.2.1.3 특정소방대상물에설치된옥외소화전(2개이상설치된경우에는2개의옥외소화전)을동시에
사용할경우각옥외소화전의노즐선단에서의방수압력이0.25 ㎫이상이고, 방수량이350 L/min 이
상이되는성능의것으로할것. 다만, 하나의옥외소화전을사용하는노즐선단에서의방수압력이0.7
㎫을초과할경우에는호스접결구의인입측에감압장치를설치해야한다.
2.2.1.4 펌프는전용으로할것. 다만, 다른소화설비와겸용하는경우각각의소화설비의성능에지
장이없을때에는그렇지않다.
2.2.1.5 펌프의토출측에는압력계를체크밸브이전에펌프토출측플랜지에서가까운곳에설치하
고, 흡입측에는연성계또는진공계를설치할것. 다만, 수원의수위가펌프의위치보다높거나수직
회전축펌프의경우에는연성계또는진공계를설치하지않을수있다.
2.2.1.6 펌프의성능은체절운전시정격토출압력의140 %를초과하지않고, 정격토출량의150 %로
운전시정격토출압력의65 % 이상이되어야하며, 펌프의성능을시험할수있는성능시험배관을
설치할것. 다만, 충압펌프의경우에는그렇지않다.
2.2.1.7 가압송수장치에는체절운전시수온의상승을방지하기위한순환배관을설치할것. 다만, 충
압펌프의경우에는그렇지않다.
2.2.1.8 기동장치로는기동용수압개폐장치또는이와동등이상의성능이있는것을설치할것. 다만,
아파트·업무시설·학교·전시시설·공장·창고시설또는종교시설등으로서동결의우려가있는장소에
있어서는기동스위치에보호판을부착하여옥외소화전함내에설치할수있다.
2.2.1.9 기동용수압개폐장치중압력챔버를사용할경우그용적은100 L 이상의것으로할것
2.2.1.10 수원의수위가펌프보다낮은위치에있는가압송수장치에는다음의기준에따른물올림장
치를설치할것
2.2.1.10.1 물올림장치에는전용의수조를설치할것
2.2.1.10.2 수조의유효수량은100 L 이상으로하되, 구경15 ㎜이상의급수배관에따라해당수조에
물이계속보급되도록할것
2.2.1.11 기동용수압개폐장치를기동장치로사용할경우에는다음의기준에따른충압펌프를설치할
것. 다만, 옥외소화전이1개설치된경우로서소화용급수펌프로도상시충압이가능하고2.2.1.11.1의
성능을갖춘경우에는충압펌프를별도로설치하지않을수있다.
2.2.1.11.1 펌프의토출압력은그설비의최고위호스접결구의자연압보다적어도0.2 ㎫이상더크
도록하거나가압송수장치의정격토출압력과같게할것
2.2.1.12 내연기관을사용하는경우에는다음의기준에적합한것으로할것
2.2.1.12 내연기관을사용하는경우에는다음각기준에적합한것으로할것
2.2.1.12.1 내연기관의기동은2.2.1.8의기동장치를설치하거나또는소화전함의위치에서원격조작이
가능하고기동을명시하는적색등을설치할것
2.2.1.12.2 제어반에따라내연기관의자동기동및수동기동이가능하고, 상시충전되어있는축전지
설비를갖출것
2.2.1.13 가압송수장치에는“옥외소화전펌프”라고표시한표지를할것. 이경우그가압송수장치를
다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께해야한다.
2.2.1.14 가압송수장치가기동이된경우에는자동으로정지되지않도록할것. 다만, 충압펌프의경
우에는그렇지않다.
2.2.1.15 가압송수장치는부식등으로인한펌프의고착을방지할수있도록다음의기준에적합한
것으로할것. 다만, 충압펌프는제외한다.
2.2.1.15.1 임펠러는청동또는스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.2.1.15.2 펌프축은스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.2.2 고가수조의자연낙차를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.2.1 고가수조의자연낙차수두(수조의하단으로부터최고층에설치된소화전호스접결구까지의
수직거리를말한다)는다음의식(2.2.2.1)에따라산출한수치이상유지되도록할것
H = h₁ + h₂ + 25 … (2.2.2.1)
여기에서
H: 필요한낙차(m)
h₁: 호스의마찰손실수두(m)
h₂: 배관의마찰손실수두(m)
2.2.2.2 고가수조에는수위계·배수관·급수관·오버플로우관및맨홀을설치할것
2.2.3 압력수조를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.3.1 압력수조의압력은다음의식(2.2.3.1)에따라산출한수치이상유지되도록할것
P = p₁ + p₂ + p₃ + 0.25 … (2.2.3.1)
여기에서
P: 필요한압력(㎫)
p₁: 호스의마찰손실수두압(㎫)
p₂: 배관의마찰손실수두압(㎫)
p₃: 낙차의환산수두압(㎫)
2.2.3.2 압력수조에는수위계·급수관·배수관·급기관·맨홀·압력계·안전장치및압력저하방지를위한자
동식공기압축기를설치할것
2.2.4 가압수조를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.4.1 가압수조의압력은2.2.1.3에따른방수압및방수량을20분이상유지되도록할것
2.2.4.2 가압수조및가압원은「건축법시행령」제46조에따른방화구획된장소에설치할것
2.2.4.3 가압수조를이용한가압송수장치는소방청장이정하여고시한「가압수조식가압송수장치의
성능인증및제품검사의기술기준」에적합한것으로설치할것
2.3 배관등
2.3.1 호스접결구는지면으로부터의높이가0.5 m 이상1 m 이하의위치에설치하고특정소방대상물
의각부분으로부터하나의호스접결구까지의수평거리가40 m 이하가되도록설치해야한다.
2.3.2 호스는구경65 ㎜의것으로해야한다.
2.3.3 배관과배관이음쇠는다음의어느하나에해당하는것또는동등이상의강도·내식성및내열
성등을국내·외공인기관으로부터인정받은것을사용해야하고, 배관용스테인리스강관(KS D 357
6)의이음을용접으로할경우에는텅스텐불활성가스아크용접(Tungsten Inertgas Arc Welding)
방식에따른다. 다만, 2.3에서정하지않은사항은「건설기술진흥법」제44조제1항의규정에따른"
건설기준"에따른다.
2.3.3.1 배관내사용압력이1.2 ㎫미만일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 배관용탄소강관(KS D 3507)
(2) 이음매없는구리및구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의배관에한한다.
(3) 배관용스테인리스강관(KS D 3576) 또는일반배관용스테인리스강관(KS D 3595)
(4) 덕타일주철관(KS D 4311)
2.3.3.2 배관내사용압력이1.2 ㎫이상일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 압력배관용탄소강관(KS D 3562)
(2) 배관용아크용접탄소강강관(KS D 3583)
2.3.4 2.3.3에도불구하고다음의어느하나에해당하는장소에는소방청장이정하여고시한「소방용
합성수지배관의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한소방용합성수지배관으로설치할수
있다.
2.3.4.1 배관을지하에매설하는경우
2.3.4.2 다른부분과내화구조로구획된덕트또는피트의내부에설치하는경우
2.3.4.3 천장(상층이있는경우에는상층바닥의하단을포함한다. 이하같다)과반자를불연재료또는
준불연재료로설치하고소화배관내부에항상소화수가채워진상태로설치하는경우
2.3.5 급수배관은전용으로해야한다. 다만, 옥외소화전의기동장치의조작과동시에다른설비의용
도에사용하는배관의송수를차단할수있거나, 옥외소화전설비의성능에지장이없는경우에는다
른설비와겸용할수있다.
2.3.6 펌프의흡입측배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.6.1 공기고임이생기지않는구조로하고여과장치를설치할것
2.3.6.2 수조가펌프보다낮게설치된경우에는각펌프(충압펌프를포함한다)마다수조로부터별도로
설치할것
2.3.7 펌프의성능시험배관은다음의기준에적합하도록설치해야한다. 다만, 공인된방법에의한별
도의성능을제시할경우에는그렇지않으며그성능을별도의기준에따라확인해야한다.
2.3.7.1 성능시험배관은펌프의토출측에설치된개폐밸브이전에서분기하여직선으로설치하고, 유
량측정장치를기준으로전단직관부에는개폐밸브를후단직관부에는유량조절밸브를설치할것. 이
경우개폐밸브와유량측정장치사이의직관부거리및유량측정장치와유량조절밸브사이의직관부
거리는해당유량측정장치제조사의설치사양에따르고, 성능시험배관의호칭지름은유량측정장치의
호칭지름에따른다.
2.3.7.2 유량측정장치는펌프의정격토출량의175 % 이상까지측정할수있는성능이있을것
2.3.8 가압송수장치의체절운전시수온의상승을방지하기위하여체크밸브와펌프사이에서분기한
구경20 ㎜이상의배관에체절압력이하에서개방되는릴리프밸브를설치할것
2.3.9 배관은동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치해야한다. 다만, 보온재를사용
할경우에는난연재료성능이상의것으로해야한다.
2.3.10 급수배관에설치되어급수를차단할수있는개폐밸브는개폐표시형으로할것. 이경우펌프
의흡입측배관에는버터플라이밸브외의개폐표시형밸브를설치해야한다.