제18990호                                   관         보             2017. 4. 14.(금요일)
                           부칙
제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
제2조(경과조치) 이 고시의 시행 당시 종전의 원자 안전위원회 고시 제2014 60호(중ㆍ저준위 방사성
                                                 력                   -

  폐 기 소각기준)에 따라 행한 행위는 이 고시에 따라 행한 것으로 다.
          물                                                     본

[별표   ]

            방사성 기 소각공정 비정상 운전시 조치사항(제14조 관련)
                              폐       물


     설비                       상태            운전   투입   경보   기록            요구 및 조치사항
                                            중지   정지
 1. 소각계통
 가. 고체 기 투    폐   물       분 기     쇄              ○    ○                 적절한 투입
    입장치                  투입속도                              ○    폭   발, 기체의 과다 출방지
                                                                         배                   배


 나. 액체 기 투               투입속도                              ○            적절한 투입
              폐   물       저       압              ○    ○                 적절한 분무
    입장치                   고       압              ○    ○                  발의 방지
                                                                             폭
                          저       온              ○    ○                 적절한 연소
 다. 분무장치                  저       압              ○    ○                 적절한 연소
                          고       온         ○    ○    ○                  설비보호
                          저       온              ○    ○                 적절한 분해
                          부       압              ○    ○                 기체 출 방지
                                                                         배       누

 라. 1차연소실             저산소 도 또는 농
                                                 ○    ○    ○          적절한 기 분해
                       분석기의 고장                                                   폐       물


                      고 도의 또는
                          농        CO
                                                 ○    ○    ○        적절한 기 분해
                       분석기의 고장                                                   폐       물


                        연료의 고           압        ○    ○           미연소 연료의 출방지            배
                        연료의 저           압        ○    ○               적절한 연소
                        분무의 저                    ○    ○           적절한 분무( 일 에만       오   버너
 마.   버너
                                        압
                                                                        적용)
                        화 의 소실염                  ○    ○          시설의 가동중단( 발방지).         폭

                       합공기 의 부족             ○    ○    ○           가동중단, 공기 조절후           량
                      혼           량
                                                                        재가동
                          고       온         ○    ○    ○         2차연소실 가동중지
                          저                      ○    ○          적절한 기 분해를 위하여
                                                                          폐      물
                                  온
                                                                       투입중지
                      저산소 도 또는 농
                                                 ○    ○             적절한 기 분해를    폐   물


 바. 2차연소실              분석기의 고장                                       위하여투입중지
                      고 도의 또는
                          농        CO
                                                 ○    ○             적절한 기 분해를    폐   물

                       분석기의 고장                                       위하여투입중지
                                                                    기 의 적절한 분해 및
                                                                    폐    물
                       높은 가스속도                   ○    ○            입자의 비산방지를 위한
                                                                        재조정
 2. 기체 처리계
      배

 통
                       높  은 출구 도      온     ○    ○    ○          시설의 보호를 위하여 중단
 가. 각계통
      냉                                                         건조 전기집진기의 수명단 과                  축
                       낮  은 출구 도      온          ○    ○           여과장치의     상을       막힘현
                                                                 방지하기 위하여 투입중지
 나.            리 세정     은   하                    ○    ○              의 대 출방지를
                                                                    오염물          량 배
          벤츄           낮       압력강
                                                                    위하여 투입중지
          기                                                          의 대 출방지를
                      세정액의 은 유속   낮              ○    ○             오염물
                                                                    위하여 투입중지
                                                                                 량 배




                                                 10