조달관보
               제14838호                                      2001. 6. 29. (금요일)
               위험표시판설치등제반안전조치를취하여야              ○최고사용압력
               하며, 보일러 설치시 일어나는 안전사고에 눀하
                                                ○제조번호
               여는모든책임을진다.
                                                ○전열면적
             7)제작도면 승인:본 보일러는 관련 법규에 의한
                                                ○제조자상호
               기능, 성능, 안전성이 충분히 확보되도록 하여야
                                               12)전 원
               하며, 진동, 소음등에눀하여도눀비책을구체적
                                                ○전원설비:기존배전반에보일러까지의배선
               으로수립하여발주자의승인을득한후제조·
                                                 은전선관을사용하여정상적으로가동, 운전
               설치하여야한다.
                                                 할수있도록사용자가시공하여야한다.
             8)설 치
                                                ○사용전원:삼상220/380V, 4 선식
               ○설치장소:발주처감독관이지정하는장소에
                                               13)기타사항
                기계설비공사표준시방서에의거안전하게설
                                                ○계약자는수요기관에보일러의조립도, 기초
                치한다.
                                                 도, 전기회로도 등을 감독관에게 제출하여야
               ○배 관:연료공급관, 증기관,급수관,배수관을
                                                 한다.
                직접연결하여사용할수있도록 밸브유니온또
                                                ○제작및시운전은본시방서에따르며시방서
                는 플랜지 등을 부착하여, 보일러를 설치, 배
                                                 에명기되지않은사항은감독기관과협의하여
                관, 시공함에 있어서 편리하도록 제작하여야
                                                 한다.
                한다.
                                             2. 기술사항
             9)보일러시험및검사
                                               1)구성품
               ○소둔공정:용접후잔류응력을제거하기위하
                                                (1)초소형보일러본체1식
                여600-650℃로 완전 소둔한후 서서히 공냉
                                                (2)연소장치(버너, 송풍기) 1식
                한다.
                                                (3)급수펌프(2눀) 1식
               ○수압시험:16 Kg/㎠수압으로30분이상가하
                                                (4)전자동제어장치1식
                여누설이없어야하고변형이있어서는안된
                                                (5) 전자동연수장치및재생장치1식
                다.
                                                (6)약품주입펌프1식
               ○설치검사:관계기관에사용검사는에너지이용
                                                (7)안전장치1식
                합리화법에따른다.  
                                                (8)자동연속블로우장치1식
               ○시운전:수요기관의입회검사에의한다.
                                                (9)수량계1 눀
             10)하자보수 보증:사용자의 고의적 사고 또는 천
               재지변에의한사고를제외하고는보일러의제
                                                (10)부속품1식
               조, 설치 하자에 눀하여는공인시험기관의설치
                                               2)제 원
               검사완료일로부터24개월간 품질을 보증하여야
                                                 용 량 최고사용압력             수압시험
                                             순번 (Kg/hr)  (kg/㎠) 효 율(%) (kg/㎠)
               하며하자보수지연으로인한안전사고에눀하여
                                              1   1,000    10    87%이상    16
               모든책임을진다.
                                              2   1,500    10    87%이상    16
             11)표  시:보일러에는다음과같이표시사항을
                                              3   2,000    10    87%이상    16
               부착하여야한다.
                                              4   2,500    10    87%이상    16
               ○형 식
                                              5   3,000    10    87%이상    16
               ○사용전압
                                              6   3,500    10    87%이상    16
               ○호 칭
                                              7   4,000    10    87%이상    16
               ○연료소비량
                                              8   4,500    10    87%이상    16
               ○정격출력
               ○제조일자
                                               3)세부제작시방
                                            20