조달관보
               제14838호                                       2001. 6. 29. (금요일)
             1)구성품                                 울로충진, 보온하고 0.5t 강판으로 미려하
               (1)관류보일러본체1식
                                                   게마감하여야한다.
               (2)연소장치(버너, 송풍기) 1식
                                                (2)연소장치
               (3)급수펌프1식
                                                 ○형 식:강제압입통풍유압분무식
               (4)급유펌프1식
                                                 ○착화방식:고압전기스파크착화방식
               (5) 전자동제어장치1식
                                                 ○오일기어펌프:포함
               (6)전자동연수장치및재생장치1식
                                                 ○제어방식:ON-OFF, HIGH-LOW-OFF
               (7)약품주입펌프(300Kg/Hr이상에한함) 1식
                                                 ○연소검지장치:후레임아이부착
               (8)안전장치1식
                                                (3)급수펌프
               (9)자동농축블로우장치(1000Kg/Hr이상에 한
                                                 ○펌프의양정및토출량을보일러최고사용
                함) 1식
                                                   압력을고려하여정격용량및효율이출력될
               (10)부속품1식
                                                   수있도록하여야한다.
             2)제 원
                                                 ○부속품은다음과같다.
                용 량 최고사용압력            수압시험
                                                   -급수밸브, 채크밸브, 스트레너, 공기빼기
            순번 (Kg/hr)  (kg/㎠) 효 율(%) (kg/㎠)
                                                    콕크, 배수용콕크
             1   100      5    87%이상    9.5
                                                (4)급유펌프
             2   200     10    87%이상    16
                                                 ○연소장치에적정량의연료를공급할수있도
             3   300     10    87%이상    16
                                                   록하여야한다.
             4   400     10    87%이상    16
                                                 ○모터와기어펌프의일체식으로구조이어야
             5   500     10    87%이상    16
                                                   한다.
             6   600     10    89%이상    16
                                                 ○부속품은다음과같다.
             7   800     10    89%이상    16
                                                   -스트레너, 압력계, 릴리프밸브
             8   1,000   10    90%이상    16
                                                (5)전자동제어장치
             9   1,500   10    90%이상    16
                                                 ○급수, 급유, 압력, 착화, 미연소, 가스 배출
             10  2,000   10    90%이상    16
                                                   등이전자동으로되어야하며이상이있을시
             11  2,500   10    90%이상    16
                                                   는경보및모든기능이안전하게차단되어야
             3)세부제작시방
                                                   한다.
               (1)본 체
                                                 ○다음과같은기능이내장되어야한다.
                ○수관은보일러용강관(STBH340) 재질을사
                                                   -정상적인운전표시기능
                 용하여야하며접촉전열면및방사전열면
                                                   -저수위경보기능
                 에 균일한 열이 전달되도록 열전달 효과가
                                                   -착화실패또는실화되었을때경보기능
                 높은구조로하여야하며, 용접접속부는소
                                                   -비정상화염발생시연료차단경보기능
                 정의수압시험에견딜수있도록제작용접되
                                                   -불착화차단장치
                 어야한다.
                                                   -과전류차단장치
                ○동체제작:관모음헤더는반원형으로하여
                                                   -과열방지기능
                 압력을균일하게받을수있는구조로하며,
                                                   -기타작동및기능제어기능
                 접속부는용접시공한후전열면적10㎥초과
                                                (6)전자동연수장치및재생장치
                 보일러는잔류응력을제거하기위한소둔공
                                                 ○스케일생성을방지하기위하여경수를연수
                 정을거쳐야한다.
                                                   로처리하도록하며, 수지의재생은전자동
                ○보온및케이싱:동체의외부는50t 그라스
                                                   으로한다. 
                                            13