제1
   764
     1호                  관        보        2
                                           011
                                             .11
                                               .24
                                                 .(목요일)
◉소방방재청고시제2011-27호
 스프링클러설비의 화재안전기준을 다음과 같이 개정한다.
   2011년 11월 24일
               소방방재청장
                   스프링클러설비의 화재안전기준 일부 개정
제2조를 다음과 같이 한다.
제2조(
   적용범위)
       「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」(
                                이하 “
                                   법”이라 한다)제9조제1항 및
 같은 법 시행령(
         이하 “
            영”이라 한다)별표 4소화설비의 소방시설 적용기준 란 제3호에 따른 스프
 링클러설비는 이 기준에서 정하는 규정에 따라 설비를 설치하고 유지․관리하여야 한다.
제3조제1호부터 같은 조 제22호까지 중 “
                       ~(이)
                          라 함은”
                              을 각각 “
                                   ~(이)
                                      란”으로 한다.
제3조제22의2호를 신설한다.
 22의2.“
      부압식스프링클러설비”
                란 가압송수장치에서 준비작동식유수검지장치의 1차측까지는 항상
  정압의 물이 가압되고,2차측 폐쇄형 스프링클러헤드까지는 소화수가 부압으로 되어 있다가 화재
  시 감지기의 작동에 의해 정압으로 변하여 유수가 발생하면 작동하는 스프링클러설비를 말한다.
제3조제23호부터 같은 조 제29호까지 중 “
                        ~(이)
                           라 함은”
                               을 각각 “
                                    ~(이)
                                       란”으로 한다.
제3조제30호 및 같은 조 제31호를 신설한다.
 30.“
    소방부하”
        란 법 제2조제1항제1호에 따른 소방시설 및 방화·
                                   피난·
                                     소화활동을 위한 시설의 전력
  부하를 말한다.
 31.
   “소방전원 보존형 발전기”
                란 소방부하 및 소방부하 이외의 부하(
                                    이하 비상부하라 한다)
                                               겸용의 비
  상발전기로서,상용전원 중단 시에는 소방부하 및 비상부하에 비상전원이 동시에 공급되고,화재

  시 과부하에 접근될 경우 비상부하의 일부 또는 전부를 자동적으로 차단하는 컨트롤러를 구비하

  여,소방부하에 비상전원을 연속 공급하는 자가발전설비를 말한다.
제4조제1항제2호를 다음과 같이 한다.

 2.개방형스프링클러헤드를 사용하는 스프링클러설비의 수원은 최대 방수구역에 설치된 스프링클러

  헤드의 개수가 30개 이하일 경우에는 설치헤드수에 1.
                               6㎥를 곱한 양 이상으로 하고,30개를 초과
  하는 경우에는 제5조제1항제9호 및 제10호에 따라 산출된 가압송수장치의 1분당 송수량에 20을

  곱한 양 이상이 되도록 할 것

제4조제2항 각 호 외의 부분 중 “
                   제1항의 규정에 따라”
                              를 “
                                제1항에 따라”
                                       로 하고,“
                                            각호의 1에”
                                                  를 “
                                                    각
 호의 어느 하나에”
          로 하며,같은 조 제2항제3호 및 같은 조 제2항제7호 및 같은 조 제3항 괄호부분

 중 “
   ~의 규정에 따라”
            를 “
              ~에 따라”
                   로 한다.

제4조제4항 각 호 외의 부분 중 “
                   각호의 1에”
                         를 “
                           각 호의 어느 하나에”
                                      로 하고,같은 조 제4항제2호
 및 같은 조 제5항 및 같은 조 제6항제8호 중 “
                            ~의 규정에 따른”
                                     을 “
                                       ~에 따른”
                                            으로 한다.

제5조제1항제8호 각 목 외의 부분 중 “
                      다음의”
                         를 “
                           다음 각 목의”
                                  로 하고,같은 조 제1항제11호 및 같
 은 조 제4항제1호 중 “
              ~의 규정에 따른”
                       을 “
                         ~에 따른”
                              으로 한다.
제5조제4항제5호는 다음과 같다.

                             55