yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제15967호                관              보          2005. 4.13. (수요일)

제2항 및 제3항을 각각 제3항 및 제4항으로 하고,       11-2-5조”
                                           로 한다.

제2-3-16조제2항 및 제2-3-21조제2항을 다음       제12-6-9조 본문에 단서를 다음과 같이 신설한

과 같이 신설한다.                          다.

 ②물분무장치등에 연결된 입상배관에는 겨울철                다만, 볼록면에 내압을 받는 경판을 동체에 필렛

 에 동결 등을 방지할 수 있도록 드레인밸브설치              용접한 경우에는 당해 용접부에 대하여 KS D 0213

 등 적절한 조치를 하여야 한다.                      (철강재료의 자분탐상시험방법 및 자분모양의

제2-3-31조제2호 본문중“각목”을“가목”으로              분류)에 따라 자분탐상시험을 실시할 수 있으며,

한다.                                     자분탐상시험이 곤란한 경우에는 KS B 0816(침

제2-3-38조제6호 본문 단서중“고압가스 또는              투탐상시험방법 및 지시모양의 분류)에 의한 침

액화석유가스의 판매업소와 고압가스 또는 액화석               투탐상시험을 실시할 수 있다.

유가스의 사용시설의 용기보관실”을“고압가스저            제12-9-2조제1호 단서중“또한, 어깨부분과 밑

장소(소화설비용에 한함), 판매소 또는 사용시설의         부분의 두께는 동체부의 두께보다 두꺼워야 한다”

용기보관실”로 한다.                         를“또한, 어깨부분과 오목부에 내압을 받는 밑부

제10-3-1조 본문중“제2항”
                을“제4항”
                     으로 한다.         분의 두께는 동체부의 두께보다 두꺼워야 하며, 볼

제10-3-5조제2항을 다음과 같이 하며, 동조제3        록부에 내압을 받는 밑부분의 두께는 동체부 두께

항중“검사기관”을“전문검사기관(이 항에서「검            의 2배이상이어야 한다”로 한다.

사기관」이라 한다)”
          로 한다.                     제12-9-5조를 다음과 같이 신설한다.

 ②검사기관의 수를 당해지역의 검사대상물량을            제12-9-5조 (용접용기의 볼록면에 내압을 받는

 감안하여 과도한 경쟁으로 부실검사의 우려가                경판의 두께) 볼록면에 내압을 받는 경판의 최소

 없는 범위내로 하고, 검사기관의 기술인력은 검              두께는 다음의 제1호 또는 제2호에서 규정한 최

 사수행물량에 따라 다음 표에 적합하게 확보된               소 두께중 큰 것으로 한다.

 것일 것.                                  1. 규칙 별표10제2호사목의오목면에 내압을 받

                      기술인력 1인의           는 경판의 최소두께에 1.67를 곱하여 얻은 두
검     사       구   분
                      연간 검사처리물량          께. 이 경우 용접이음매의 효율은 제15-1-27

건축물의 냉·난방용 냉동              900건          조를 적용한다.
제조시설의 정기검사                              2. 제15-1-13조제1항제6호나목의 계산식으로
특정고압가스사용시설의               1,380건         구한 최소두께
정기검사                                제12-10-1조 본문중“이동식부탄연소기(산업자
액화석유가스사용시설의               2,300건    원부고시 제1998-64호 제9-2-25조에 규정된
정기검사                                연소기를 말한다)”를“규칙 제43조 별표26제1호
특정가스사용시설의 정기검사             920건     나목(4)(라)의 규정에 의하여 이동식부탄연소기
액화석유가스판매시설의                920건     (액화석유가스안전관리기준통합고시 제9-2-25
자율검사대행                              조에 규정된 연소기를 말한다)”
                                                    로 한다.
제10-3-12조제2항중“제10-3-9조”를“제10-       제12-10-2조제2호 그림의 치수중“B:65.9
3-8조”
    로 한다.                           +0.3”을“B:65.9±0.3”으로 하고, “C:68.3
제11-1-3조제2항 1) 표의 제14호중“제11-4-1     +0.4”
                                        를“C:68.3±0.4”
                                                    로 하며,“D:4.0+0.05”
                                                                    를
조 내지 제11-4-4조”를“제11-2-1조 내지 제 “D:4.0±0.05”
                                         로 하고,“F:10.7+0.2”
                                                         를“F:10.5

                                   19
제15967호                  관              보           2005. 4.13. (수요일)

~10.8”
     로 하며,“G:24.6+0.3”
                     을“G:24.6±0.3”          및 검사기준에 대하여 적용한다.
으로 한다.                                  제12-18-2조 (제조 및 검사기준) ①압축천연가
제12-10-4조 본문중“별표21”
                  를“별표24”로 한                스 자동차용기는 다음 각호의 기준에 적합하여
다.                                          야 한다.
제12-13-2조 제3호중“가 및 나”
                    를“제1호 및 제               1. 재료는 압축천연가스의 충전압력, 사용온도
2호”
  로 한다.                                      및 사용환경에 적합한 것일 것.
제12-15-5조제1항중“보증항복점의 값으로 한                  2. 용기는 압축천연가스의 충전압력, 사용온도
다. 다만, 보증항복점은 당해재료의 보증인장강도                   및 사용환경에 적합한 강도를 가지는 것일 것.
의 85%이하로 하여야 한다”를“제조자의 보증항                  3. 용기는 사용재료, 사용온도 및 사용환경에 적
복점의 값으로 하며 이 경우 보증항복점은 제조된                   합한 구조 및 사양일 것.
용기의 제조자 보증인장강도의 85%이하로 하여야                  4. 용기는 재료 및 구조에 따라 적절하게 가공한
한다”로 하고,“보증내력”을“용기제조자의 보증                    것일 것.
내력”으로 한다.                                   5. 용기는 설계치수에 적합한 것일 것.
제12-15-11조제1항 표 중“5개마다 1개”를                 ②제1항제1호 내지 제5호의 기준에 관한 세부기
“500개마다 1개”
          로 하고,“2개마다 1개”
                       를“200                준은 규칙 제56조제2항제4호의 규정에 의하여
개마다 1개”로 한다.                                제정된 것으로서 산업자원부장관이 승인한 가스
제12-15-16조제1호중“가연성가스, 독성가스 및                안전에 관한 규격(KGS C 024)에 의한다.
헬륨가스”를“가연성가스 및 독성가스”
                   로 한다.                제12장제20절을 제12장제19절로 하고, 제12-
제12-17-19조제2항제2호에 단서를 다음과 같이            20-1조 내지 제12-20-13조를 각각 제12-19-1
신설한다.                                   조 내지 제12-19-13조로 하며, 제12-19-7조제
 다만, 탄소섬유의 시험편의 형상 및 치수는                2항에 제4호 및 제5호를 다음과 같이 신설하고, 동
 ASTM D2344 Fig 1과 Fig 3의 시험편에 의할 것.    조제3항을 다음과 같이 한다.
제12장제17절제5관 및 제12-17-27조를 각각 다              4. 용기에 부착하는 밸브의 재료가 변경되는 경
음과 같이 신설한다.                                  우
제 5 관 재검사기준                                 5. 용기에 부착하는 밸브부품의 재료가 변경되
제12-17-27조 (재검사기준) 재검사기준은 규칙                 는 경우
 제56조제2항제4호의 규정에 의하여 제정된 것                  ③최초 및 변경에 따른 정밀검사 항목은 다음 각
 으로서 산업자원부장관이 승인한 가스안전에 관                   호와 같다.
 한 규격(KGS C 023)에 의한다.                      1. 용기를 최초 설계·제조하는 경우는 제12-
제12장제18절 및 제19절을 삭제하고, 제12장제                 19-8조에서 정하는 바에 따라 실시한다.
18절, 제12-18-1조 및 제12-18-2조를 다음과             2. 용기 몸통부의 재료 또는 제조방법이 변경되
같이 한다.                                       는 경우는 제12-19-8조제2항의 제4호,제6
제18절 압축천연가스 자동차용기 기준                         호,제8호및제9호에 대해서 실시한다.
제12-18-1조 (적용범위) 이 절은 규칙 제9조 별              3. 용기에 부착하는 밸브의 구조 및 부착방법이
 표10제2호러목 및 규칙 제43조 별표26제1호가                 변경되는 경우는 제12-19-8조제2항의 제1
 목 본문단서, 나목(7), 제2호라목, 제3호차목의                호내지제5호에 대해서 실시한다.
 규정에 의하여 압축천연가스 자동차용기의 제조                   4. 용기에 부착하는 밸브의 재료가 변경되는 경

                                       20
제15967호                  관          보           2005. 4.13. (수요일)

     우는 제12-19-8조제2항의 제1호내지제5호         다만, 내용적 20미만 용기의 문자크기는 1㎝이
     및 제8호에 대해서 실시한다.                  상으로 할 수 있다.
 5. 용기에 부착하는 밸브 부품의 재료가 변경되        제14-9-2조제1호에 단서를 다음과 같이 신설하
     는 경우는 제12-19-8조제2항의 제1호내지     고, 동조제2호중“설계압력의 1.5배이상”을“설계
     제3호 및 제5호에 대해서 실시한다.          압력의 1.3배(공기·질소 등을 사용하여 내압시험
제12-19-9조제1항제1호중“재료시험”을“재료         을 실시할 경우에는 1.1배)이상”
                                                     으로 한다.
시험, 내가스성시험”으로 하고, 동항제2호나목중             다만, 그 구조상 물을 사용하는 것이 적당하지
“재료시험”
     을“재료시험 및 내가스성시험”
                    으로 하               아니한 것은 공기·질소등을 사용하여 내압시험
며, 동항제2호나목에 단서를 다음과 같이 신설하             을 실시할 수 있으며, 이 경우 기밀시험을 따로
고, 동항제2호나목 표에 다음과 같이 내가스성시험            실시하지 아니할 수 있다.
을 추가하며, 동조제2항제6호를 다음과 같이 한다.       제14-9-3조제4호 내지 제6호를 각각 제5호 내지 제
 다만, 딥드로잉으로 제조할 경우 동체부에서 1         7호로 하고, 동조에 제4호를 다음과 같이 신설한다.
 개의 시료를 채취하여 재료시험을 실시한다.               4. 냉동제조시설의 기밀시험의 유지시간은 제
 시험 및 검사항목           시험품 채취수            11-2-5조제1항의 표와 같이 시험할 부분의
     내가스성시험             10개             용적에 대응한 기밀유지시간이상으로 할 것.
 6. 재료 및 내가스성시험                    제15-1-33조제1항중“별지 그림7”
                                                       을“별지 그림
     재료 및 내가스성 시험은 다음 각호의 기준에      8”로 하고,“제46조제1항제1호, 제4호, 제5호”를
     적합한 경우 합격으로 한다.               “제15-1-46조제1항제1호, 제5호, 제6호”
                                                             로 한다.
     가. 재료시험                       제15-1-35조제1항중“별지 그림8”
                                                       을“별지 그림
      용접용기의 재료시험은 고압가스안전관리법        9”로 한다.
      시행규칙별표26 제1호나목(2)의(나)및(다)    제15-1-37조제2항제4호중“200“를“220“로 한
      ③항의 기준을 따른다.                 다.
     나. 내가스성시험                     제15-1-39조제2항제4호 단서중“맞대기양면용
      캔밸브의 고무 및 합성수지 부품의 내가스성      접부로서 표면굽힘시험에 모재 서로간 또는 모재
      시험은 제12-19-8조제2항제6호에 따르며,    와 용접금속부의”를“맞대기양면용접부에 대해서
      공인검사기관의 성적서로 갈음할 수 있다.       는 표면굽힘시험에 의하고 모재 서로간 또는 모재
제12-19-10조제2항중“부착년월을”을“부착년         와 용접금속부간”으로 하고, “다른 용접부는”을
월, 부착업소의 약호를”로 한다.                 “다른 용접부에 대해서는”으로 한다.
제12-19-12조제1항에 단서를 다음과 같이 신설       제15-1-41조제1항제2호의 [비고] 3. 중“두께”
한다.                                를“두께를 t㎜로 할 것”으로 하고, 동조제2항중
 다만, 캔밸브 중 노즐부만 교체되는 구조는 2년 “바깥쪽“을“아래쪽“으로 한다.
 마다 새로운 노즐부로 교체할 수 있다.             제15-1-44조제2항중“가목”
                                                   을“전항”으로 한다.
제12장제21절을 제12장제20절로 하고, 제12-       제15-1-45조제2항중“제15-1-47조 및 제15-
21-1조 및 제12-21-2조를 각각 제12-20-1조    1-49조”
                                        를“제15-1-46조 및 제15-1-48조”로
및 제12-20-2조로 한다.                   한다.
제13-4-2조제2항에 단서를 다음과 같이 신설한        제15-1-46조제1항제15호중“압력용기등 또는
다.                                 제5호”
                                      를“용접부 또는 제6호”로 하고,“동판 또는

                                  21
제15967호             관             보            2005. 4.13. (수요일)

경판과”를“동판 또는 경판에”
               로 한다.               제16-1-5조제1호가목 및 동조제3호를 각각 다음
제15-1-47조제1항 본문중“제15-1-46조제1항      과 같이 한다.
본문에”를“제15-1-46조제1항 각호에”로 하고,           가. 제15-1-5조에 적합한 재료를 사용할 것. 다
“용접부중 제1호”
         를“용접부중 다음 제1호”
                      로 하               만, 부식성 물질인 물 등을 열매체로 사용하는
며,“단서에 규정한 용접부중”을“방사선투과시험               기화장치의 경우에는 내식성재료 또는 그 외
을 실시하기 곤란한 용접부중 다음”으로 한다.               면에 내식처리를 한 것일 것.
제15-1-48조제1항제4호중“제47조제1항”을             3. 각 부속품은 산업표준화법 제11조 및 제13조
“제15-1-46조제1항”으로 한다.                    의 규정에 의하여 한국산업규격 표시의 인증
제15-1-55조제2항제1호 표중“1.5”를“1.3”으          을 받아 제조된 것일 것.
로 하고, 동조제3항제1호의 계산식중“1.25”를        제16-1-6조제8호를 다음과 같이 한다.
“1.1”로 한다.                             8. 가스통과부분의 이음매는 제15-1-25조 내
제15-1-56조를 삭제하고, 제15-1-57조 및 제          지 제15-1-38조의 규정에 따라 적합하게 용
15-1-58조를 각각 제15-1-56조 및 제15-1-         접하여야 하고, 당해 용접부는 제15-1-46조
57조로 한다.                                내지 제15-1-50조의 규정에 의한 비파괴시
제15-2-3조제1항제3호의 단서를 다음과 같이 하            험을 실시하고 동 시험에 합격하여야 한다.
고, 동호가목중“부식여유”를“부식율을 고려한 부         제16-2-5조제2항중“작동되고, 소정의 리프트
식여유”로 한다.                          (Lift)에 있어야 한다”
                                                 를“작동 되어야 한다”로 한
  다만, 검사과정에서 결함을 다음과 같은 방법으        다.
  로 제거한 경우 또는 공사에서 실시하는 사용적        제16-2-6조제1항에 단서를 다음과 같이 신설한다.
  정성평가의 방법으로 안전성이 확인된 경우에는             다만, 재검사시에는 제16-2-3조 및 제16-2-5
  적합한 것으로 본다.                          조 제4항을 제외한다
제16-1-3조제2항을 제4항으로 하고, 동조 제3항      제16-3-8조제2항제1호중“제2호 내지 제7호”
                                                             를
내지 제6항을 각각 제6항 내지 제9항으로 하며, 동 “제16-3-6조제2항 내지 제7항”으로 하고, 동항
조제2항, 제3항 및 제5항을 각각 다음과 같이 신설      제1호의 단서를 삭제한다.
한다.                                제16-5-6조제3항 및 제4항을 각각 제4항 및 제5
  ②기화장치는 부식여부 등을 확인할 수 있는 다        항으로 하고, 동조제3항을 다음과 같이 신설한다.
  음 각호의 구조로 하여야 한다                     ③동일제조소에서 같은 날 같은 생산단위로 제
  1. 열매체부분은 분해하여 확인이 가능한 구조            조된 호칭지름 25mm이하인 안전밸브(환봉으로
   일 것.                                제조되는 것에 한함)에 대해서는 제16-5-3조
  2. 기화통 내부는 점검구 등을 통해 확인할 수 있거        제2호다목의 수압시험 및 제16-5-5조제4항제
   나, 분해점검을 통해 확인할 수 있는 구조일 것.         2호의 기밀시험에 한하여 다음 표에서 정한 1조
  ③기화장치의 액화가스 인입부 및 열매체 인입             를 형성하는 수에 따라 각각의 동표에서 정한 수
  부에는 이물질 유입방지를 위한 필터 또는 스트            를 임의로 채취하여 검사를 실시하여, 채취한 시
  레이너를 설치하여야 한다.                       료가 합격된 조는 그 조에 속하는 전 제품이 합
  ⑤액유출방지장치로서의 전자식 밸브는 액화가              격한 것으로 보며, 채취한 시료가 불합격한 조는
  스 인입부에 설치된 필터 또는 스트레이너 후단            그 조에 속하는 전 제품이 불합격한 것으로 본
  에 위치하여야 한다.                          다.

                                  22
제15967호                        관          보               2005. 4.13. (수요일)

           지   장     물   내   역                소           유            자

지    번 종       류 구       조 수     량 성    명 주                                       소
                   회향목           3주 김 조 명 음성군 금왕읍 정생리 249-8
                   백 합           1주 김 조 명 음성군 금왕읍 정생리 249-8
                   호도나무          1주 김 조 명 음성군 금왕읍 정생리 249-8
                   단풍나무          5주 김 조 명 음성군 금왕읍 정생리 249-8
                무궁화나무            2주 김 조 명 음성군 금왕읍 정생리 249-8
                   장 미           1주 김 조 명 음성군 금왕읍 정생리 249-8
                   화 단           1식 김 조 명 음성군 금왕읍 정생리 249-8
소재지:음성군 음성읍 신천리
846-3   조경수     복숭아나무            7주 김 평 수 음성군 음성읍 신천리 790
                   은행나무          1주 김 평 수 음성군 음성읍 신천리 790
산44-9   조경수        리기다송        24주 문 기 남 서울 마포구 서교동 329-11 연립 에이동 205호
                                   문 성 렬 서울 마포구 서교동 329-11 연립 에이동 205호
                                   문 길 란 서울 영등포구 양평동4가 91
                                   문 경 숙 서울 마포구 서교동 329-11 연립 에이동 205호
                                   문 진 숙 서울 마포구 서교동 329-11 연립 에이동 205호
                                   문 기 남 서울 영등포구 양평동3가 79 현대아파트 301-1001
산44-8   조경수        두 충         13주 문 기 남 서울 마포구 서교동 329-11 연립 에이동 205호
                                   문 성 렬 서울 마포구 서교동 329-1113(205호0
                                   문 길 란 서울 영등포구 양평동4가 91
                                   문 경 숙 서울 마포구 서교동 329-11 연립 에이동 205호
                                   문 진 숙 서울 마포구 서교동 329-11 연립 에이동 205호
                                   문 기 남 서울 영등포구 양평동3가 79
                                             현대아파트 301-1001
소재지:음성군 금왕읍 금석리
산25-1   조경수        리기다송        75주 충 청 북 도
                                   (교 육 감)
산19-1   조경수        리기다송        42주 최 규 락 음성군 금왕읍 무극리 280

⊙대전지방국토관리청고시제2005-49호                   2. 관계조서 사본은 건설교통부 대전지방국토관리
    토지세목 정정고시                                청에 비치하고 일반인에게 보입니다.
1. 대전지방국토관리청고시 제2004-251호(관보
                                                  2005년 4 월13일
 제15812호, 2004.10. 6.)로 고시한 홍성남부우
                                                              대전지방국토관리청장
 회도로 축조 및 포장공사에 편입되는 토지의 세
 목 및 권리의 명세 중 일부를 다음 내용과 같이             ○토지의 세목 및 권리명세:붙임 토지세목조서

 정정 고시합니다.                                   이기

                                       37
제15967호                             관                보               2005. 4.13. (수요일)

                                         토지세목조서
소재지:충남 홍성군 홍성읍 옥암리
             분     할     전           분       할       후          소           유           자
구분 연번 지          번 지목 지적(㎡) 지            번 지           적(㎡) 주                       소 성       명

당초   3   762-1     전         691   762-2                 270 홍성군 홍성읍 옥암리 703         박 학 인
                                                                                        (미등기)
정정   3   762-2     전         270   762-2         270×1/3 플로리다주 구퍼시티시 와럴              박 순 이
                                                            에드지 웨이 5095
                                                 270×1/3 플로리다주 팸브록 파인시빌딩 박 월 주
                                                            41 동서 1168-123로드
                                                 270×1/3 캘리포니아주 로스앤젤레스시 박 일 주
                                                            잉크래햄 스트리트 3546-201호


⊙대전지방국토관리청고시제2005-50호                                  2. 관계조서 사본은 건설교통부 대전지방국토관리
1. 대전지방국토관리청고시 제1999-86호(1999.                           청에 비치하고 일반인에게 보입니다.
 5.10.)로 도로구역결정(변경) 고시한 운산~당진
                                                           2005년 4 월13일
 간 도로확장 및 포장공사에 편입되는 토지의 세
                                                                      대전지방국토관리청장
 목을 다음과 같이 고시합니다

                                         세목고시목록

                                         지 목                         소          유     자
연번 소     재       지 편입지번 종전지번 공부 실제 면                      적(㎡) 성     명 주                      소

 1   운산면 사관리           1-8     1-4       임       임 1,018×1/6 최 용 묵 당진군 정미면 사관리 20
 2   운산면 사관리           1-8     1-4       임       임 1,018×1/6 최 장 옥 인천 남구 용현동 78-43
 3   운산면 채운리        363-5                도       도          130 송 우 종 당진군 당진읍 채운리 791


⊙대전지방국토관리청고시제2005-51호                                  2. 관계조서 사본은 건설교통부 대전지방국토관리
1. 대전지방국토관리청고시 제2001-184호(2001.                          청에 비치하고 일반인에게 보입니다.
 7.28.)로 도로구역결정(변경) 고시한 합덕-신례
                                                           2005년 4 월13일
 원(제2공구)간 도로확장 및 포장공사에 편입되
                                                                          대전지방국토관리청장
 는 토지의 세목을 다음과 같이 고시합니다

                                         세목고시목록

                                         지 목                         소          유     자
연번 소     재       지 편입지번 종전지번 공부 실제 면                      적(㎡) 성     명 주                      소
 1   신암면 신택리 산55-2                       임       임        1,329 김 진 룡 예산군 신암면 신택리 421
 2   순성면 중방리        470-23 470-8         전                  302 윤    성 당진군 순성면 179
 3   순성면 중방리        470-26 470-2         전                  127 윤    성 당진군 순성면 179

                                                  38
제15967호
관
보
2005. 4.13. (수요일)
38
토지세목조서
소재지：충남홍성군홍성읍옥암리
당초
3
762-1
전
691
762-2
270 홍성군홍성읍옥암리703
박
학
인
(미등기)
정정
3
762-2
전
270
762-2
270×1/3 플로리다주구퍼시티시와럴
박
순
이
에드지웨이5095
270×1/3 플로리다주팸브록파인시빌딩박
월
주
41 동서1168-123로드
270×1/3 캘리포니아주로스앤젤레스시
박
일
주
잉크래햄스트리트3546-201호
분
할
전
분
할
후
소
유
자
구분연번지
번지목지적(㎡) 지
번지
적(㎡) 주
소성
명
⊙대전지방국토관리청고시제2005-50호
1. 대전지방국토관리청고시제1999-86호(1999.
5.10.)로도로구역결정(변경) 고시한운산~당진
간도로확장및포장공사에편입되는토지의세
목을다음과같이고시합니다
2. 관계조서사본은건설교통부대전지방국토관리
청에비치하고일반인에게보입니다.
2005년4 월13일
대전지방국토관리청장
세목고시목록
1
운산면사관리
1-8
1-4
임
임1,018×1/6 최
용
묵당진군정미면사관리20
2
운산면사관리
1-8
1-4
임
임1,018×1/6 최
장
옥인천남구용현동78-43
3
운산면채운리
363-5
도
도
130 송
우
종당진군당진읍채운리791
지목
소
유
자
연번소
재
지편입지번종전지번공부실제면
적(㎡) 성
명주
소
⊙대전지방국토관리청고시제2005-51호
1. 대전지방국토관리청고시제2001-184호(2001.
7.28.)로도로구역결정(변경) 고시한합덕-신례
원(제2공구)간도로확장및포장공사에편입되
는토지의세목을다음과같이고시합니다
2. 관계조서사본은건설교통부대전지방국토관리
청에비치하고일반인에게보입니다.
2005년4 월13일
대전지방국토관리청장
세목고시목록
1
신암면신택리산55-2
임
임
1,329 김
진
룡예산군신암면신택리421
2
순성면중방리
470-23 470-8
전
302 윤
성당진군순성면179
3
순성면중방리
470-26 470-2
전
127 윤
성당진군순성면179
지목
소
유
자
연번소
재
지편입지번종전지번공부실제면
적(㎡) 성
명주
소
제15967호                관             보             2005. 4.13. (수요일)

⊙기술표준원고시제2005-188호                1. 개정 규격명
 한국산업규격을 폐지함에 있어 국민 및 관련업         구분 규 격 번 호 규                격           명
계, 기관에 미리 알려 의견을 듣고자 그 폐지요지       개정 KSX 2017-1 데이터베이스 언어 SQL-제1
를 산업표준화법 제4조 및 같은법시행령 제16조의                         부:SQL/프레임 워크
2 규정에 의하여 다음과 같이 고시합니다.           개정 KSX 2017-2 데이터베이스 언어 SQL-제2
      2005년 4 월13일                                  부:SQL/기초
                 기술표준원장           2. 개정 사유
      한국산업규격 폐지 예고                    KS 정비후 5년 도래한 규격3. 주요 개정 내용
1. 폐지 규격명                             KS 규격번호를 국제규격번호와 부합화
 ○구 분:폐지                              KSX 2017-1--> KSX ISO/IEC 9075-1
 ○규격번호:KS X 1515                      KSX 2017-2--> KSX ISO/IEC 9075-2
 ○규격명:검사 문자 시스템                       KS 규격명을 국제규격명과 부합화
2. 폐지 사유                              KS X 2017-1 데이터베이스 언어 SQL-제1부:
 국제규격 폐지로 인한 한국산업규격 폐지                SQL/프레임워크--> 정보기술-데이터베이스
3. 주요 폐지 내용                           언어 SQL-제1부:SQL/프레임워크
 국제규격 폐지로 인한 한국산업규격 폐지4. 의            KS X 2017-2 데이터베이스 언어 SQL-제2부:
 견제출 이 폐지(안)에 대한 의견이 있는 개인, 업         SQL/기초--> 정보기술-데이터베이스 언어
 체 또는 단체는 2005년 6 월 5 일까지 다음사항        SQL-제2부:SQL/기초인용규격 변경 등
 을 기재한 의견서를 기술표준원장에게 제출하여         4. 의견제출
 주시기 바랍니다.                            이 개정(안)에 대한 의견이 있는 개인, 업체 또는
 가. 예고사항에 대한 의견(찬·반 여부와 그 사           단체는 2005년 6 월 5 일까지 다음사항을 기재
  유)                                  한 의견서를 기술표준원장에게 제출하여 주시기
 나. 의견제출자 성명(단체의 경우 단체명과 대표           바랍니다.
  자명), 주소 및 전화번호                      가. 예고사항에 대한 의견(찬·반 여부와 그 사유)
 다. 기타 자세한 내용은 기술표준원 비즈니스표            나. 의견제출자 성명(단체의 경우 단체명과 대표
  준과(경기도 과천시 중앙동 2번지 전화:02-            자명), 주소 및 전화번호
  509-7271~75)로 문의하여 주시기 바랍니다.        다. 기타 자세한 내용은 기술표준원 비즈니스표
                                       준과(경기도 과천시 중앙동 2번지 전화:02-
⊙기술표준원고시제2005-189호                     509-7271~75)로 문의하여 주시기 바랍니다.
 한국산업규격을 개정함에 있어 국민 및 관련업
계, 기관에 미리 알려 의견을 듣고자 그 개정요지       ⊙전파연구소고시제2005-28호
와 주요내용을 산업표준화법 제4조 및 같은법시행               정보통신기기 인증해지
령 제16조의2 규정에 의하여 다음과 같이 고시합           정보통신기기인증규칙 제12조(인증의 해지) 규
니다.                               정에 의하여 정보통신기기 인증해지 사항을 다음
      2005년 4 월13일                과 같이 고시합니다.
                 기술표준원장                  2005년 4 월13일
      한국산업규격 개정 예고                                   전파연구소장

                                 39
⊙기술표준원고시제2005-188호
한국산업규격을폐지함에있어국민및관련업
계, 기관에미리알려의견을듣고자그폐지요지
를산업표준화법제4조및같은법시행령제16조의
2 규정에의하여다음과같이고시합니다.
2005년4 월13일
기술표준원장
한국산업규격폐지예고
1. 폐지규격명
○구
분：폐지
○규격번호：KS X 1515
○규격명：검사문자시스템
2. 폐지사유
국제규격폐지로인한한국산업규격폐지
3. 주요폐지내용
국제규격폐지로인한한국산업규격폐지4. 의
견제출이폐지(안)에대한의견이있는개인, 업
체또는단체는2005년6 월5 일까지다음사항
을기재한의견서를기술표준원장에게제출하여
주시기바랍니다.
가. 예고사항에대한의견(찬·반여부와그사
유)
나. 의견제출자성명(단체의경우단체명과대표
자명), 주소및전화번호
다. 기타자세한내용은기술표준원비즈니스표
준과(경기도과천시중앙동2번지전화：02-
509-7271~75)로문의하여주시기바랍니다.
⊙기술표준원고시제2005-189호
한국산업규격을개정함에있어국민및관련업
계, 기관에미리알려의견을듣고자그개정요지
와주요내용을산업표준화법제4조및같은법시행
령제16조의2 규정에의하여다음과같이고시합
니다.
2005년4 월13일
기술표준원장
한국산업규격개정예고
1. 개정규격명
구분규
격
번
호규
격
명
개정KSX 2017-1 데이터베이스언어SQL-제1
부：SQL/프레임워크
개정KSX 2017-2 데이터베이스언어SQL-제2
부：SQL/기초
2. 개정사유
KS 정비후5년도래한규격3. 주요개정내용
KS 규격번호를국제규격번호와부합화
KSX 2017-1--> KSX ISO/IEC 9075-1
KSX 2017-2--> KSX ISO/IEC 9075-2
KS 규격명을국제규격명과부합화
KS X 2017-1 데이터베이스언어SQL-제1부：
SQL/프레임워크--> 정보기술-데이터베이스
언어SQL-제1부：SQL/프레임워크
KS X 2017-2 데이터베이스언어SQL-제2부：
SQL/기초--> 정보기술-데이터베이스언어
SQL-제2부：SQL/기초인용규격변경등
4. 의견제출
이개정(안)에대한의견이있는개인, 업체또는
단체는2005년6 월5 일까지다음사항을기재
한의견서를기술표준원장에게제출하여주시기
바랍니다.
가. 예고사항에대한의견(찬·반여부와그사유)
나. 의견제출자성명(단체의경우단체명과대표
자명), 주소및전화번호
다. 기타자세한내용은기술표준원비즈니스표
준과(경기도과천시중앙동2번지전화：02-
509-7271~75)로문의하여주시기바랍니다.
⊙전파연구소고시제2005-28호
정보통신기기인증해지
정보통신기기인증규칙제12조(인증의해지) 규
정에의하여정보통신기기인증해지사항을다음
과같이고시합니다.
2005년4 월13일
전파연구소장
제15967호
관
보
2005. 4.13. (수요일)
39
제15967호                         관            보             2005. 4.13. (수요일)

⊙대전지방국토관리청고시제2005-48호                           합니다.
1. 대전지방국토관리청고시 제1999-180호 관보                2. 관계조서 사본은 건설교통부 대전지방국토관리
 제14332호(1999.10.18.) 도로구역결정(변경)고               청에 비치하고 일반인에게 보입니다.
 시에 따른 음성~생극간 도로확장 및 포장공사에
                                                  2005년 4 월13일
 편입되는 토지(편입되는 토지상에 있는 물건 포
                                                               대전지방국토관리청장
 함)의 세목 및 권리의 명세를 아래와 같이 고시

                                    수용토지의 세목조서
○공사명:국도37호선 확포장공사
소재지:음성군 음성읍 신천리
    지         번            면 적(㎡)                 소        유          자
당       초 편       입 지목 당    초 편     입 성          명 주                               소

104-3     104-3     도       73    73 박      태    환 서울 영등포구 영등포동8가 48
104-4     104-4     도       79    79 박      태    환 서울 영등포구 영등포동8가 48
109-1     109-1     도      112    112 세 화 석 산㈜ 서울 강남구 논현동 18-3
                                                                          (음성군 압류)
                                                  (근로복지공단 충주시 봉방동 21-38 압류)
                                                                     (음성군 참가압류)
                                                                    (강남구청 참가압류)
                                                                 (국민연금관리공단 압류)
111-4     111-4     도        3      3 김     재    환 음성군 음성읍 신천리 88
412-4     412-9     답   3,445       1 김     인    수 음성군 음성읍 읍내리 353-4
                                                     태양연립 나동 302호
414-1     414-1     도       61    61 미      등    기
                                                  (김용숙 충주 신니 송암 토지대장상 소유자)
430       430-1     전   1,696     508 최     종    원 음성군 음성읍 신천리 455
435       435-1     답   4,251     120 최     종    원 안양시 만안구 안양6동 428-20
                                                (유양환 안양시 만안구 안양동 130-17 가압류)
439       439-1     전      734      1 남     기    원 음성군 음성읍 신천리 465
445       445-1     전      367    54 장      봉    원 음성군 음성읍 신천리 790
                                          (최종원 군포시 금정동 주공(아) 112동 601호 가압류)
                                                (최종원 안양시 만안구 안양동 428-20 가등기)
                                          (음성새마을금고 음성군 음성읍 읍내리 326-1 가압류)
                                          (농업협동조합중앙회 서울 중구 충정로1가 70 근저당)
              (재단법인 농림수산정보센터 서울 서초구 양재동 275-6 삼호물산빌딩 비동 8층 근저당)
446       446-1     전   1,018     265 최     종    원 안양시 만안구 안양동 428-20
457-9     457-10    전      627      4 뉴 그 린 창 신㈜ 음성군 음성읍 신천리 456

                                           29