관보
               제15584호                                     2003.12.30. (화요일)
              마. 청정소화약제소화설비의방호구역에소화약
                                              사. 중계기는화재및침수등의재해로인한피해
               제가방출될경우과압으로인하여구조물등
                                                를받을우려가없는장소에설치토록함.
               에손상이생길우려가있는장소에는과압배
                                              아. 환기가 잘되지 않거나비화재보의우려가있
               출구를설치토록함.
                                                는대상에설치하는감지기의종류를명시함.
              바. 컴퓨터를 이용하여 설계하는 경우에는 검증
                                              자. 지하구 또는 터널에 설치하는 감지기는 먼
               받은설계프로그램을사용하도록함.
                                                지·습기등의씁향을받지아니하고발화지점
             ○비상경보설비의화재안전기준(NFSC 201)
                                                을확인할수있는감지기를설치토록함.
              지하가중터널의경우에는지구음향장치및발신
                                              차. 청각장애인용시각경보장치의설치기준을정
              기의설치위치를터널내차량주행환경에적합하
                                                함.
              게주행차로측벽길이방향50m이내마다설치
                                              카. 지하가중 터널의 경우에는 지구음향장치 및
              토록함.
                                                발신기의설치위치를터널내차량주행환경에
             ○비상방송설비의화재안전기준(NFSC 202) 
                                                적합하게주행차로측벽길이방향50m이내마
              가. 비상방송설비의직상층우선경보방식도자동
                                                다설치토록함.
               화재탐지설비의기준과동일하게층수가5층
                                              파. 감지기 상호간의 배선은 내열성을 요구하지
               이상으로서연면적이3,000㎡를 초과하는 소
                                                않아도되므로600볼트절연비닐전선(IV선)도
               방대상물에설치토록함.
                                                사용가능토록함.
              나. 화재발생을수신한후화재발생상황및피난
                                              타. 수신기의각회로별종단에설치되는감지기
               에관한사항이자동으로방송될수있도록규
                                                에접속되는배선의전압은감지기정격전압의
               정을명확히함.
                                                80% 이상으로 하여 동작 및 확인이 용이토록
              다. 음향장치는 정격전압의 80% 전압에서 음향
                                                함.
               을발할수있도록하고, 자동화재탐지설비의
                                             ○피난기구의화재안전기준(NFSC 301) 
               작동과연동하여작동할수있도록함.
                                              가. 아파트의 경우 피난기구 설치위치를 일직선
             ○자동화재탐지설비의화재안전기준(NFSC 203) 
                                                상이아니어도가능토록완화함(안제4조제3
              가. 감지기의 형식승인시감지거리, 감지면적등
                                                항제2호)
               에대한성능을별도로인정받은경우에는그
                                              나. 아파트의 주요구조부가 내화구조이고 그 층
               성능인정범위를경계구역으로함.
                                                이3세대이하또는수용인원이10인이하인
              나. 터널의 경계구역을 지하구와 같이 700m 이
                                                경우로서각세대로부터피난계단이직접면하
               하로함.
                                                고출입문이갑종방화문으로설치되어있는층
              다. 수신기의 설치방법을 성능에 따른 방법으로
                                                에는피난기구의설치를제외함.
               정리함.
                                             ○유도등및유도표지의화재안전기준(NFSC 303) 
              라. 화재시에만경보를발할수있는성능의수신
                                              가. 지하층 및 무창층으로서불특정다수인이출
               기를설치하는장소는실내면적이40㎡미만인
                                                입하는도매시장, 소매시장, 여객자동차터미
               장소로, 감지기의부착면과실내바닥사이의거
                                                널, 지하철역사 또는 지하상가인 경우에는 피
               리가가까운장소는2.3m이하로기준을정함.
                                                난시식별이용이하게바닥에매립하는통로유
              마. 수신기를상시사람이근무하거나관리가용
                                                도등을설치토록함.
               이한장소에설치토록함.
                                              나. 유도표지의표지면의휘도는성능시험기준과
              바. 하나의소방대상물에2이상의수신기를설치
                                                동일하게주위조도0㏓에서20분간발광후
               하는경우에는수신기를상호간연동토록하여
                                                24m㏅/㎡이상이되도록함.
               동시에화재신호를수신하고신속하게대응토
                                              다. 11층 이상, 지하층 및 무창층의 용도가 도매
               록함.
                                                시장, 소매시장, 여객자동차터미널, 지하철역
                                          426