yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
<div data-bbox="168 103 247 118" data-label="Page-Header"><p>제15710.호</p></div>
<div data-bbox="433 103 454 118" data-label="Page-Header"><p>권</p></div>
<div data-bbox="539 103 560 118" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="681 103 831 118" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (급유일)</p></div>
<div data-bbox="133 506 272 863" data-label="Text"><p>준이 정하는 기준에 따라 당해 건축물에 설치하여야 할 상수도소화용수설비의 배관 등의 공사가 현저히 곤란하다고 인정되는 경우에는 당해 설비의 기능 및 사용에 지장이 없는 범위 안에서 상수도소화용수설비의 설치·유지기준의 일부를 적용하지 아니할 수 있다.</p></div>
<div data-bbox="287 661 308 720" data-label="Section-Header"><p>부 칙</p></div>
<div data-bbox="324 612 347 873" data-label="Text"><p>제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.</p></div>
<div data-bbox="363 506 464 873" data-label="Text"><p>제2조(경과조치) 이 고시 시행 당시 종전의 소방기술기준에관한규칙에 적합하게 설치되어 있거나 건축허가등의 동의 또는 소방시설 시공 신고가 완료된 소방대상에 대하여는 종전의 기준에 따른다.</p></div>
<div data-bbox="478 506 617 873" data-label="Text"><p>제3조(다른 법령과의 관계) 이 고시 시행 당시 다른 법령에서 종전의 소방기술기준에관한규칙을 인용한 경우에 이 고시 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 경우에는 종전의 규정에 갈음하여 이 고시의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.</p></div>
<div data-bbox="640 701 663 870" data-label="Section-Header"><p>●행정자치부고시제2004-28호</p></div>
<div data-bbox="681 556 706 860" data-label="Text"><p>소화수조및저수조의화재안전기준을 다음과 같이 제정한다.</p></div>
<div data-bbox="722 729 744 822" data-label="Text"><p>2004년 6 월 4 일</p></div>
<div data-bbox="761 649 784 730" data-label="Section-Header"><p>행정자치부장관</p></div>
<div data-bbox="800 570 823 805" data-label="Section-Header"><p>소화수조및저수조의화재안전기준(NFSC 402)</p></div>
<div data-bbox="838 506 864 870" data-label="Text"><p>제1조(목적) 이 기준은 소화용수설비인 소화수조 및 저수조의 설치유</p></div>
<div data-bbox="133 125 156 480" data-label="Text"><p>지 및 안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.</p></div>
<div data-bbox="171 125 349 480" data-label="Text"><p>제2조(적용범위) 소방시설설치유지및안전관리에관한법률(이하 “법”이라 한다) 제9조제1항 및 동법률시행령(이하 “령”이라 한다) 별표 4 소화용수설비의 소방시설 적용기준란에 따른 소화수조 및 저수조는 이 기준에서 정하는 규정에 따라 설비를 설치하고 유지·관리하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="363 125 464 480" data-label="Text"><p>제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.<br/>1. “소화수조 또는 저수조”라 함은 수조를 설치하고 여기에 소화필요한 물을 향시 채워두는 것을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="478 125 617 480" data-label="Text"><p>2. “계수구”라 함은 소방차의 소방호스와 집결되는 흡입구를 말한다.<br/>제4조(소화수조 등) ①소화수조, 저수조의 계수구 또는 흡수관투입구는 소방차가 2m이내의 지점까지 접근할 수 있는 위치에 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="632 125 738 480" data-label="Text"><p>②소화수조 또는 저수조의 저수량은 소방대상의 연면적을 다음표에 따른 기준면적으로 나누어 얻은 수(소수점이하의 수는 1로 본다)에 20m<sup>3</sup>를 곱한 양 이상이 되도록 하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="753 125 853 480" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>소방대상의 구분</th>
<th>면 적</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1. 1층 및 2층의 바닥면적 합계가 15,000㎡ 이상인 소방대상물</td>
<td>7,500㎡</td>
</tr>
<tr>
<td>2. 제1호에 해당되지 아니하는 그 밖의 소방대상물</td>
<td>12,500㎡</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="166 103 245 118" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="435 103 456 118" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 103 562 118" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="680 103 830 118" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="132 506 196 866" data-label="Text"><p>③소화수조 또는 저수조는 다음 각호의 기준에 따라 흡수관투입구 또는 체수구를 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="220 506 368 866" data-label="Text"><p>1. 지하에 설치하는 소화용수설비의 흡수관투입구는 그 한번이 0.6m 이상이거나 직경이 0.6m 이상인 것으로 하고, 소요수량이 80m³ 미만인 것에 있어서는 1개 이상, 80m³ 이상인 것에 있어서는 2개 이상을 설치하여야 하며, "흡관투입구"라고 표시한 표지를 할 것</p></div>
<div data-bbox="391 506 455 866" data-label="Text"><p>2. 소화용수설비에 설치하는 체수구는 다음 각목의 기준에 따라 설치할 것</p></div>
<div data-bbox="474 506 538 856" data-label="Text"><p>가. 체수구는 다음표에 따라 소방용호스 또는 소방용흡수관에 사용하는 구경 65mm 이상의 나사식 결합금속구를 설치할 것</p></div>
<div data-bbox="558 510 640 873" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td>소요수량</td>
<td>20m³ 이상 40m³ 미만</td>
<td>40m³ 이상 100m³ 미만</td>
<td>100m³ 이상</td>
</tr>
<tr>
<td>체수구의 수</td>
<td>1 개</td>
<td>2 개</td>
<td>3 개</td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="661 506 730 856" data-label="Text"><p>나. 체수구는 지면으로부터의 높이가 0.5m 이상 1m 이하의 위치에 설치하고 "체수구"라고 표시한 표지를 할 것</p></div>
<div data-bbox="753 506 863 866" data-label="Text"><p>④소화용수설비를 설치하여야 할 소방대상물에 있어서 유수의 양이 0.8m/min 이상인 유수를 사용할 수 있는 경우에는 소화수조를 설치하지 아니할 수 있다.</p></div>
<div data-bbox="132 125 156 491" data-label="Text"><p>제5조(가압용수장치) ①소화수조 또는 저수조가 지표면으로부터의 깊</p></div>
<div data-bbox="176 125 286 481" data-label="Text"><p>이(수조 내부바닥까지의 깊이를 말한다)가 4.5m 이상인 지하에 있는 경우에는 다음 표에 따라 가압용수장치를 설치하여야 한다. 다만, 제4조제2항의 규정에 따른 저수량을 지표면으로부터 4.5m 이하인</p></div>
<div data-bbox="306 125 406 481" data-label="Text"><p>지하에서 확보할 수 있는 경우에는 소화수조 또는 저수조의 지표면으로부터의 깊이에 관계없이 가압용수장치를 설치하지 아니할 수 있다.</p></div>
<div data-bbox="429 125 523 491" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td>소요수량</td>
<td>20m³ 이상 40m³ 미만</td>
<td>40m³ 이상 100m³ 미만</td>
<td>100m³ 이상</td>
</tr>
<tr>
<td>가압용수장치의 1분당 양수량</td>
<td>1,100 ℓ 이상</td>
<td>2,200 ℓ 이상</td>
<td>3,300 ℓ 이상</td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="545 125 614 486" data-label="Text"><p>②소화수조가 욕장 또는 욕탑의 부분에 설치된 경우에는 지상에 설치된 체수구에서의 압력이 1.5kg/cm² 이상이 되도록 하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="630 125 696 486" data-label="Text"><p>③전동기 또는 내연기관에 따른 펌프를 이용하는 가압용수장치는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="712 125 821 486" data-label="Text"><p>1. 쉽게 접근할 수 있고 점검하기에 충분한 공간이 있는 장소로서 화재 및 침수 등의 계해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치할 것</p></div>
<div data-bbox="840 149 866 486" data-label="Text"><p>2. 동결방지조치를 하거나 동결의 우려가 없는 장소에 설치할 것</p></div>
<div data-bbox="482 881 514 896" data-label="Page-Footer"><p>198</p></div>
<div data-bbox="168 103 246 117" data-label="Page-Header">체15710.호</div>
<div data-bbox="432 103 453 117" data-label="Page-Header">단</div>
<div data-bbox="538 103 560 117" data-label="Page-Header">보</div>
<div data-bbox="681 103 831 117" data-label="Page-Header">2004. 6. 4. (급유일)</div>
<div data-bbox="131 456 153 864" data-label="Text">
<p>3. 펌프는 전용으로 할 것. 다만, 다른 소화설비와 접용하는 경우 각</p>
</div>
<div data-bbox="171 551 195 864" data-label="Text">
<p>각의 소화설비의 성능에 지장이 없을 때에는 예외로 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="213 505 365 864" data-label="Text">
<p>4. 펌프의 토출측에는 압력계를 체크밸브 이전에 펌프토출측 플랜지<br/>에서 가까운 곳에 설치하고, 흡입측에는 연성계 또는 진공계를 설<br/>치할 것. 다만, 수원의 수위가 펌프의 위치보다 높거나 수화전축<br/>펌프의 경우에는 연성계 또는 진공계를 설치하지 아니할 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="383 505 445 864" data-label="Text">
<p>5. 가압송수장치에는 정격부하운전시 펌프의 성능을 시험하기 위한<br/>베관을 설치할 것</p>
</div>
<div data-bbox="463 505 528 864" data-label="Text">
<p>6. 가압송수장치에는 체철운전시 수온의 상승을 방지하기 위한 순환<br/>베관을 설치할 것</p>
</div>
<div data-bbox="545 505 611 864" data-label="Text">
<p>7. 기능장치로는 보호관을 부착한 기능스위치를 체수구 직근에 설치<br/>할 것</p>
</div>
<div data-bbox="628 505 693 864" data-label="Text">
<p>8. 수원의 수위가 펌프보다 낮은 위치에 있는 가압송수장치에는 다<br/>음의 기준에 따른 물올림장치를 설치할 것</p>
</div>
<div data-bbox="710 616 733 854" data-label="Text">
<p>가. 물올림장치에는 전용의 탱크를 설치할 것</p>
</div>
<div data-bbox="751 505 816 854" data-label="Text">
<p>나. 탱크의 유효수량은 100ℓ 이상으로 하되, 구경 15mm 이상의 급<br/>수베관에 따라 당해 탱크에 물이 계속 보급되도록 할 것</p>
</div>
<div data-bbox="834 505 859 864" data-label="Text">
<p>9. 내업기관을 사용하는 경우에는 다음의 기준에 적합한 것으로 할</p>
</div>
<div data-bbox="131 456 153 474" data-label="Text">
<p>것.</p>
</div>
<div data-bbox="171 126 235 474" data-label="Text">
<p>가. 내업기관의 기능은 체수구의 위치에서 원칙적으로 가능하고<br/>기능을 명시하는 적색등을 설치할 것</p>
</div>
<div data-bbox="253 126 316 474" data-label="Text">
<p>나. 제어반에 따라 내업기관의 기능이 가능하고 상시 충전되어 있<br/>는 축전지설비를 갖출 것</p>
</div>
<div data-bbox="333 126 450 486" data-label="Text">
<p>10. 가압송수장치에는 "소화용수설비펌프"라고 표시한 표지를 할 것.<br/>이 경우 그 가압송수장치를 다른 설비와 접용하는 때에는 그 접용<br/>되는 설비의 이름을 표시한 표지를 함께 하여야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="467 126 733 486" data-label="Text">
<p>제6조(설치·유지기준의 특례) 소방본부장 또는 소방서장은 기존건축<br/>물이 증축·개축·대수선되거나 용도변경되는 경우에 있어서 이 기<br/>준이 정하는 기준에 따라 당해 건축물에 설치하여야 할 소화수조<br/>및 저수조의 배관·배선 등의 공사가 현저하게 곤란하다고 인정되<br/>는 경우에는 당해 설비의 기능 및 사용에 지장이 없는 범위 안에서<br/>소화수조 및 저수조의 설치·유지기준의 일부를 적용하지 아니할<br/>수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="751 231 818 492" data-label="Text">
<p>부 칙<br/>제1조(시·행위) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.</p>
</div>
<div data-bbox="834 126 859 492" data-label="Text">
<p>제2조(정파조치) 이 고시 시행 당시 종전의 소방기술기준에 관한 규칙에</p>
</div>
<div data-bbox="480 882 513 895" data-label="Page-Footer">199</div>
<div data-bbox="166 103 245 118" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="435 103 455 118" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 103 561 118" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="680 103 830 118" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="121 121 878 881" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td data-bbox="121 121 340 881">
<p>적합하게 설치되어 있거나 건축허가등의 동의 또는 소방시설 시공 신고가 완료된 소방대장물에 대하여는 종전의 기준에 따른다.</p>
<p>제3조(다른 법령과의 관계) 이 고시 시행 당시 다른 법령에서 종전의 소방기술기준에관한규칙을 인용한 경우에 이 고시 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 경우에는 종전의 규정에 같음하여 이 고시의 해당 규정을 인용한 것으로 본다.</p>
</td>
<td data-bbox="340 121 878 881">
<p>제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.</p>
<p>1. “제연구역”이라 함은 제연구계(제연구실비의 일부인 천장을 포함한 다)에 의해 구획된 건물내의 공간을 말한다.</p>
<p>2. “예상제연구역”이라 함은 화재발생시 연기의 제거가 요구되는 제연구역을 말한다.</p>
<p>3. “제연구계의 폭”이라 함은 제연구계의 천장 또는 반자로부터 그 수직하단까지의 거리를 말한다.</p>
<p>4. “수직거리”라 함은 제연구계의 바닥으로부터 그 수직하단까지의 거리를 말한다.</p>
<p>5. “공동예상제연구역”이라 함은 2개 이상의 예상제연구역을 말한다.</p>
<p>6. “방화문”이라 함은 건축법시행령 제64조의 규정에 따른 갑종방화문 또는 슬종방화문으로써 인체나 담판 상태를 유지하거나 화재로 인한 연기의 발생 또는 온도의 상승에 따라 자동적으로 닫히는 구조를 말한다.</p>
<p>7. “유입풍도”라 함은 예상제연구역으로 공기를 유입하도록 하는 풍도를 말한다.</p>
<p>8. “배출풍도”라 함은 예상제연구역의 공기를 외부로 배출하도록 하는 풍도를 말한다.</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="388 705 408 875" data-label="Section-Header"><p>●행정자치부고시제2004-29호</p></div>
<div data-bbox="428 605 453 865" data-label="Text"><p>제연구실비의화재안전기준을 다음과 같이 제정한다.</p></div>
<div data-bbox="473 732 493 825" data-label="Text"><p>2004년 6 월 4 일</p></div>
<div data-bbox="513 653 533 735" data-label="Text"><p>행정자치부장관</p></div>
<div data-bbox="553 598 573 785" data-label="Text"><p>제연구실비의화재안전기준(NFSC 501)</p></div>
<div data-bbox="593 508 658 875" data-label="Text"><p>제1조(목적) 이 기준은 소화활동실비인 제연구실비의 설치유지 및 안전 관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.</p></div>
<div data-bbox="678 508 868 875" data-label="Text"><p>제2조(적용범위) 소방시설설치유지및안전관리에관한법률(이하 “법”)이라 한다) 제8조제1항 및 동법률시행령(이하 “령”이라 한다) 별표 4 소화활동실비의 소방시설 적용기준 제1호의 규정에 따른 제연구실비는 이 기준에서 정하는 규정에 따라 설비를 설치하고 유지·관리하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="483 883 513 898" data-label="Page-Footer"><p>200</p></div>
<div data-bbox="166 103 244 117" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="435 103 455 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 103 562 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="680 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="133 703 156 871" data-label="Section-Header"><p>●행정자치부고시제2004-14호</p></div>
<div data-bbox="178 536 203 861" data-label="Text"><p>halo 권화함물소화설비의화제안전기준을 다음과 같이 제정한다.</p></div>
<div data-bbox="218 730 239 823" data-label="Text"><p>2004년 6 월 4 일</p></div>
<div data-bbox="259 651 281 731" data-label="Text"><p>행정자치부장관</p></div>
<div data-bbox="300 561 323 817" data-label="Text"><p>halo 권화함물소화설비의화제안전기준(NFSC 107)</p></div>
<div data-bbox="342 507 447 867" data-label="Text"><p>제1조(목적) 이 기준은 물분무등소화설비인 halo 권화함물소화설비의 전역방출방식·국소방출방식 및 호스릴방식의 설치유지 및 안전관리에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.</p></div>
<div data-bbox="465 507 653 873" data-label="Text"><p>제2조(적용범위) 소방시설설치유지및안전관리에관한법률(이하 “법”이라 한다) 제8조제1항 및 등법률시행령(이하 “영”이라 한다) 별표 4 소화설비의 소방시설 적용기준란 제5호의 규정에 따른 halo 권화함물 소화설비는 이 기준에서 정하는 규정에 따른 설비를 설치하고 유지·관리하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="671 546 697 873" data-label="Text"><p>제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.</p></div>
<div data-bbox="713 507 820 867" data-label="Text"><p>1. “전역방출방식”이라 함은 고정식 halo 권화함물 공급장치에 배관 및 분사헤드를 고정 설치하여 밀폐 방호구역내에 halo 권화함물을 방출하는 설비를 말한다.</p></div>
<div data-bbox="838 507 864 867" data-label="Text"><p>2. “국소방출방식”이라 함은 고정식 halo 권화함물 공급장치에 배관</p></div>
<div data-bbox="133 127 237 483" data-label="Text"><p>및 분사헤드를 설치하여 직접 화점에 halo 권화함물을 방출하는 설비로 화제발생부분에만 집중적으로 소화약제를 방출하도록 설치하는 방식을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="259 127 366 483" data-label="Text"><p>3. “호스릴방식”이라 함은 분사헤드가 배관에 고정되어 있지 않고 소화약제 저장용기에 호스를 연결하여 사람이 직접 화점에 소화약제를 방출하는 이동식소화설비를 말한다.</p></div>
<div data-bbox="384 127 447 483" data-label="Text"><p>4. “충전비”라 함은 용기의 제적과 소화약제의 중량과의 비를 말한다.</p></div>
<div data-bbox="465 127 613 483" data-label="Text"><p>5. “교차회로방식”이라 함은 하나의 방호구역내에 2 이상의 화제감지기회로를 설치하고 인접한 2 이상의 화제감지기가 동시에 감지되는 때에는 halo 권화함물소화설비가 작동하여 소화약제가 방출되는 방식을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="631 127 779 483" data-label="Text"><p>6. “방화문”이라 함은 건축법시행령 제64조의 규정에 따른 감중방화문 또는 을중방화문으로써 인제나 단천 상태를 유지하거나 화제로 인한 연기의 발생 또는 온도의 상승에 따라 자동으로 닫히는 구조를 말한다.</p></div>
<div data-bbox="797 127 864 493" data-label="Text"><p>제4조(소화약제의 저장용기등) ①halo 권화함물 소화약제의 저장용기는 다음 각호의 기준에 적합한 장소에 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="482 882 514 896" data-label="Page-Footer"><p>122</p></div>
<div data-bbox="168 103 247 117" data-label="Page-Header"><p>제15710.호</p></div>
<div data-bbox="432 103 453 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="538 103 560 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="681 103 832 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (급유일)</p></div>
<div data-bbox="120 120 875 880" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td data-bbox="120 120 340 880">
<p>1. 방호구역외의 장소에 설치할 것. 다만, 방호구역내에 설치할 경우에는 피난 및 조작이 용이하도록 피난구부근에 설치하여야 한다.</p>
<p>2. 온도는 40℃ 이하이고, 온도변화가 적은 곳에 설치할 것</p>
<p>3. 직사광선 및 빗물이 침투할 우려가 없는 곳에 설치할 것</p>
<p>4. 방화문으로 구획된 실에 설치할 것</p>
<p>5. 용기의 설치장소에는 당해 용기가 설치된 곳을 표시하는 표시를 할 것</p>
<p>6. 용기간의 간격은 점검에 지장이 없도록 3cm 이상의 간격을 유지할 것</p>
<p>7. 저장용기와 집합관을 연결하는 연결배관에는 체크밸브를 설치할 것. 다만, 저장용기가 하나의 방호구역만을 담당하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p>
<p>②할로겐화합물 소화약제의 저장용기는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.</p>
</td>
<td data-bbox="340 120 875 880">
<p>기에 있어서는 0.51 이상 0.67 미만, 즉압식 저장용기에 있어서는 0.67 이상 2.75 이하, 할론 1211에 있어서는 0.7 이상 1.4 이하, 할론 1301에 있어서는 0.9 이상 1.6 이하로 할 것</p>
<p>3. 동일 집합관에 접속되는 용기의 소화약제 충전량은 동일충전비의 것이어야 할 것</p>
<p>③가압용 가스용기는 질소가스가 충전된 것으로 하고, 그 압력은 21℃에서 25kg/cm<sup>2</sup> 또는 42kg/cm<sup>2</sup>이 되도록 하여야 한다.</p>
<p>④할로겐화합물 소화약제 저장용기의 개방밸브는 전기식·가스압력식 또는 기계식에 따라 자동으로 개방되고 수동으로도 개방되는 것으로서 안전장치가 부착된 것으로 하여야 한다.</p>
<p>⑤가압식 저장용기에는 20kg/cm<sup>2</sup> 이하의 압력으로 조정할 수 있는 압력조정장치를 설치하여야 한다.</p>
<p>⑥하나의 구역을 담당하는 소화약제 저장용기의 소화약제량의 체적 합계보다 그 소화약제 방출시 방출경로가 되는 배관(집합관 포함)의 내용적이 1.5배 이상일 경우에는 당해 방호구역에 대한 실비는 별도로 범법식으로 하여야 한다.</p>
<p>제5조(소화약제) 할로겐화합물 소화약제의 저장량은 다음 각호의 기준에 따라야 한다. 이 경우 동일한 소방대상을 또는 그 부분에 2 이상</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="480 882 513 895" data-label="Page-Footer"><p>123</p></div>
<div data-bbox="168 103 247 117" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="433 103 454 117" data-label="Page-Header"><p>한</p></div>
<div data-bbox="539 103 560 117" data-label="Page-Header"><p>문</p></div>
<div data-bbox="681 103 832 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="133 508 248 855" data-label="Text">
<p>나. 가루의 경우에는 방호공간(방호대상물의 각부분으로부터 0.6m의 거리에 따라 둘러싸인 공간을 말한다. 이하 같다)의 적 적 1m<sup>3</sup>에 대하여 다음의 식에 따라 산출한 양</p>
</div>
<div data-bbox="270 758 327 847" data-label="Equation-Block">
<math display="block">Q = X - Y \text{ --- } A</math>
</div>
<div data-bbox="345 528 367 850" data-label="Text">
<p>Q : 방호공간 1m<sup>3</sup>에 대한 할로겐화합물 소화약제의 양(kg/m<sup>3</sup>)</p>
</div>
<div data-bbox="395 565 418 850" data-label="Text">
<p>a : 방호대상물의 주위에 설치된 벽의 면적의 합계(m<sup>2</sup>)</p>
</div>
<div data-bbox="447 508 470 850" data-label="Text">
<p>A : 방호공간의 벽면적(벽이 없는 경우에는 벽이 있는 것으로</p>
</div>
<div data-bbox="487 628 510 824" data-label="Text">
<p>가정한 당해 부분의 면적)의 합계(m<sup>2</sup>)</p>
</div>
<div data-bbox="536 722 559 852" data-label="Text">
<p>X 및 Y : 다음표의 수치</p>
</div>
<div data-bbox="585 508 672 843" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>소화약제의 종별</th>
<th>X의 수치</th>
<th>Y의 수치</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>할론 2402</td>
<td>5.2</td>
<td>3.9</td>
</tr>
<tr>
<td>할론 1211</td>
<td>4.4</td>
<td>3.3</td>
</tr>
<tr>
<td>할론 1301</td>
<td>4.0</td>
<td>3.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="692 508 757 865" data-label="Text">
<p>3. 호스릴할로겐화합물소화설비에 있어서는 하나의 노즐에 대하여 다음 표에 따른 양 이상으로 할 것</p>
</div>
<div data-bbox="772 508 853 843" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>소화약제의 종별</th>
<th>소화약제의 양</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>할론 2402 또는 1211</td>
<td>50kg</td>
</tr>
<tr>
<td>할론 1301</td>
<td>45kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="133 125 315 489" data-label="Text">
<p>제6조(기동장치) ①할로겐화합물소화설비의 수동식기동장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 이 경우 수동식 기동장치의 부 근에는 소화약제의 방출을 지연시킬 수 있는 비상스위치(자동복귀형 스위치로서 수동식 기동장치의 타이머를 순간정지시키는 기능의 스위치를 말한다)를 설치하여야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="333 125 863 489" data-label="List-Group">
<ol>
<li>1. 전역방출방식에 있어서는 방호구역마다, 국소방출방식에 있어서는 방호대상물마다 설치할 것</li>
<li>2. 당해 방호구역의 출입구부분 등 조작을 하는 자가 쉽게 피난할 수 있는 장소에 설치할 것</li>
<li>3. 기동장치의 조작부는 바닥으로부터 높이 0.8m 이상 1.5m 이하의 위치에 설치하고, 보호판 등에 따른 보호장치를 설치할 것</li>
<li>4. 기동장치에는 그 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 "할로겐화합물소화 설비 기동장치"라고 표시한 표지를 할 것</li>
<li>5. 전기를 사용하는 기동장치에는 전원표시등을 설치할 것</li>
<li>6. 기동장치의 방출용스위치는 음향경보장치와 연동하여 조작될 수 있는 것으로 할 것</li>
<li>②할로겐화합물소화설비의 자동식 기동장치는 자동화제탐지설비의 감지기의 작동과 연동하는 것으로서 다음 각호의 기준에 따라 설치</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="166 103 245 117" data-label="Page-Header">제15710호</div>
<div data-bbox="434 103 456 117" data-label="Page-Header">관</div>
<div data-bbox="541 103 563 117" data-label="Page-Header">보</div>
<div data-bbox="680 103 830 117" data-label="Page-Header">2004. 6. 4. (금요일)</div>
<div data-bbox="130 796 152 864" data-label="Text">
<p>하여야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="172 506 318 864" data-label="List-Group">
<ol>
<li>1. 자동차식 기동장치에는 수동으로도 기동할 수 있는 구조로 할 것</li>
<li>2. 전기식 기동장치로서 7명 이상의 저장용기를 동시에 개방하는 설비에 있어서는 2명 이상의 저장용기에 전자개방벨트를 부착할 것</li>
<li>3. 가스압력식 기동장치는 다음의 기준에 따른 것</li>
</ol>
</div>
<div data-bbox="335 506 402 853" data-label="Text">
<p>가. 기동용가스용기 및 당해 용기에 사용하는 벨트는 250kg/cm<sup>2</sup> 이상의 압력에 견딜 수 있는 것으로 할 것</p>
</div>
<div data-bbox="417 506 478 853" data-label="Text">
<p>나. 기동용가스용기에는 내압시험압력 0.8배 내지 내압시험압력 이하에서 작동하는 안전장치를 설치할 것</p>
</div>
<div data-bbox="499 506 604 853" data-label="Text">
<p>다. 기동용가스용기의 용적은 1ℓ 이상으로 하고, 당해 용기에 저장하는 이산화탄소의 양은 0.6kg 이상으로하며, 충전비는 1.5 이상으로 할 것</p>
</div>
<div data-bbox="624 506 687 864" data-label="Text">
<p>4. 기계식 기동장치에 있어서는 저장용기를 쉽게 개방할 수 있는 구조로 할 것</p>
</div>
<div data-bbox="705 506 774 864" data-label="Text">
<p>③할로겐화합물소화설비가 설치된 부분의 출입구 등의 보기쉬운 곳에 소화약제의 방사를 표시하는 표시등을 설치하여야 한다.</p>
</div>
<div data-bbox="790 506 867 864" data-label="Text">
<p>제7조(제어반 등) 할로겐화합물소화설비의 제어반 및 화재표시반은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다. 다만, 자동차제랍지설비의</p>
</div>
<div data-bbox="130 126 197 484" data-label="Text">
<p>수신기의 제어반이 화재표시반의 기능을 가지고 있는 것에 있어서는 화재표시반을 설치하지 아니할 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="212 126 318 484" data-label="Text">
<p>1. 제어반은 수동기동장치 또는 감지기에서의 신호를 수신하여 음향 경보장치의 작동, 소화약제의 방출 또는 지연 기타의 제어기능을 가진 것으로 하고, 제어반에는 전원표시등을 설치할 것</p>
</div>
<div data-bbox="335 126 402 484" data-label="Text">
<p>2. 화재표시반은 제어반에서의 신호를 수신하여 작동하는 기능을 가진 것으로 하되, 다음의 기준에 따라 설치할 것</p>
</div>
<div data-bbox="417 126 576 484" data-label="Text">
<p>가. 각 방호구역마다 음향경보장치의 조작 및 감지기의 작동을 명시하는 표시등과 이와 연동하여 작동하는 벨·부자 등의 경보기를 설치할 것. 이 경우 음향경보장치의 조작 및 감지기의 작동을 명시하는 표시등을 겸용할 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="592 126 657 484" data-label="Text">
<p>나. 수동식기동장치에 있어서는 그 방출용스워치의 작동을 명시하는 표시등을 설치할 것</p>
</div>
<div data-bbox="674 126 780 484" data-label="Text">
<p>다. 소화약제의 방출을 명시하는 표시등을 설치할 것<br/>라. 자동차식 기동장치에 있어서는 자동·수동의 절환을 명시하는 표시등을 설치할 것</p>
</div>
<div data-bbox="790 126 867 484" data-label="Text">
<p>3. 제어반 및 화재표시반의 설치장소는 화계에 따른 영향, 진동 및 충격에 따른 영향 및 부식의 우려가 없고 점전에 편리한 장소에</p>
</div>
<div data-bbox="482 882 516 895" data-label="Page-Footer">126</div>
<div data-bbox="168 103 246 118" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="432 103 453 118" data-label="Page-Header"><p>한</p></div>
<div data-bbox="538 103 560 118" data-label="Page-Header"><p>문</p></div>
<div data-bbox="681 103 831 118" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="120 120 875 880" data-label="Table">
<table border="1">
<tr>
<td data-bbox="120 120 335 880">
<p>설치할 것</p>
<p>4. 제어란 및 화제표시판에는 당해화회도 및 취급설명서를 비치할 것</p>
<p>제8조(배관) 할로겐화합물소화설비의 배관은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.</p>
</td>
<td data-bbox="335 120 875 880">
<p>2. 각 선택벨브에는 그 담당방호구역 또는 방호대상물을 표시할 것</p>
<p>제10조(분사헤드) ①전역방출방식의 할로겐화합물소화설비의 분사헤드는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.</p>
<p>1. 분사된 소화약제가 방호구역의 전역에 균일하게 신속히 확산할 수 있도록 할 것</p>
<p>2. 할론 2402를 방출하는 분사헤드는 당해 소화약제가 무상으로 분무되는 것으로 할 것</p>
<p>4. 분사헤드의 방사압력은 할론 2402를 방사하는 것에 있어서는 1kg/cm<sup>2</sup> 이상, 할론 1211을 방사하는 것에 있어서는 2kg/cm<sup>2</sup> 이상, 할론 1301을 방사하는 것에 있어서는 9kg/cm<sup>2</sup> 이상으로 할 것</p>
<p>5. 제5조의 규정에 따른 기준저장량의 소화약제를 10조 이내에 방사할 수 있는 것으로 할 것</p>
<p>②국소방출방식의 할로겐화합물소화설비의 분사헤드는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.</p>
<p>1. 소화약제의 방사에 따라 가연물이 비산하지 아니하는 장소에 설치할 것</p>
<p>2. 할론 2402를 방사하는 분사헤드는 당해 소화약제가 무상으로 분무되는 것으로 할 것</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td data-bbox="120 500 335 880">
<p>설치할 것</p>
<p>1. 배관은 전용으로 할 것</p>
<p>2. 강관을 사용하는 경우의 배관은 압력배관용탄소강관(KS D 3562) 중 스케줄 40 이상의 것 또는 이와 동등 이상의 강도를 가진 것으로서 야연도금 등에 따라 방식처리된 것을 사용할 것</p>
<p>3. 동관을 사용하는 경우에는 이음이 없는 동 및 동합금관(KS D 5301)의 것으로서 고압식은 165kg/cm<sup>2</sup> 이상, 저압식은 37.5kg/cm<sup>2</sup> 이상의 압력에 견딜 수 있는 것을 사용할 것</p>
<p>4. 배관부속 및 밸브류는 강관 또는 동관과 동등 이상의 강도 및 내식성이 있는 것으로 할 것</p>
</td>
<td data-bbox="335 500 875 880">
<p>제9조(선택벨브) 하나의 소방대상물 또는 그 부분에 2 이상의 방호구역 또는 방호대상물이 있어 할로겐화합물 저장용기를 공용하는 경우에는 다음 각호의 기준에 따라 선택벨브를 설치하여야 한다.</p>
<p>1. 방호구역 또는 방호대상물마다 설치할 것</p>
</td>
</tr>
</table>
</div>
<div data-bbox="480 882 513 896" data-label="Page-Footer"><p>127</p></div>
<div data-bbox="166 103 245 118" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="435 103 455 118" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 103 561 118" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="679 103 830 118" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="133 508 319 871" data-label="List-Group">
<ul>
<li>3. 분사헤드의 방사압력은 হল론 2402를 방사하는 것에 있어서는 1kg/㎖ 이상, হল론 1211을 방사하는 것에 있어서는 2kg/㎖ 이상, হল론 1301을 방사하는 것에 있어서는 9kg/㎖ 이상으로 할 것</li>
<li>4. 제5조의 규정에 따른 기준저장량의 소화약제를 10조 이내에 방사할 수 있는 것으로 할 것</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="335 508 404 871" data-label="Text">
<p>③화재시 현저하게 연기가 잘 우러가 없는 장소로서 다음 각호의 1에 해당하는 장소는 호스릴함로겐화합물소화설비를 설치할 수 있다.</p>
</div>
<div data-bbox="418 508 780 871" data-label="List-Group">
<ul>
<li>1. 지상 1층 및 피난중에 있는 부분으로서 지상에서 수동 또는 원격 조작에 따라 개방할 수 있는 개구부의 유효면적의 합계가 바닥면적의 15% 이상이 되는 부분</li>
<li>2. 전기설비가 설치되어 있는 부분 또는 다량의 화기를 사용하는 부분(당해 설비의 주위 5m 이내의 부분을 포함한다)의 바닥면적이 당해 설비가 설치되어 있는 구역의 바닥면적의 5분의 1 미만이 되는 부분</li>
<li>④호스릴함로겐화합물소화설비는 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
      <ul>
<li>1. 방호대상물의 각 부분으로부터 하나의 호스접결구까지의 수평거리가 20m 이하가 되도록 할 것</li>
</ul>
</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="133 128 319 489" data-label="List-Group">
<ul>
<li>2. 소화약제의 저장용기의 개방벨브는 호스릴의 설치장소에서 수동으로 개폐할 수 있는 것으로 할 것</li>
<li>3. 소화약제의 저장용기는 호스릴을 설치하는 장소마다 설치할 것</li>
<li>4. 노출은 20℃에서 하나의 노출마다 1분당 다음 표에 따른 소화약제를 방사할 수 있는 것으로 할 것</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="338 130 423 468" data-label="Table">
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>소화약제의 종류</th>
<th>1분당 방사하는 소화약제의 양</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td> হল론 2402</td>
<td>45kg</td>
</tr>
<tr>
<td> হল론 1211</td>
<td>40kg</td>
</tr>
<tr>
<td> হল론 1301</td>
<td>35kg</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div data-bbox="445 128 551 489" data-label="List-Group">
<ul>
<li>5. 소화약제 저장용기의 가까운 곳의 보기 쉬운 곳에 적색의 표시등을 설치하고, 호스릴함로겐화합물소화설비가 있다는 뜻을 표시한 표지를 할 것</li>
</ul>
</div>
<div data-bbox="565 128 640 494" data-label="Text">
<p>⑤함로겐화합물소화설비의 분사헤드의 오리피스구경·방출율·크기등에 관하여는 다음 각호의 기준에 따라야 한다</p>
</div>
<div data-bbox="665 128 865 489" data-label="List-Group">
<ul>
<li>1. 분사헤드에는 부식방지조치를 하여야 하며 오리피스의 크기, 제조일자, 제조업체가 표시 되도록 할 것</li>
<li>2. 분사헤드의 개수는 방호구역에 방사시간이 충족되도록 설치할 것</li>
<li>3. 분사헤드의 방출율 및 방출압력은 제조업체에서 정한 값으로 할 것</li>
</ul>
</div>