yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제1
   763
     2호                 관         보       2
                                          011
                                            .11
                                              .11
                                                .(금요일)
                            부칙
제1조(
   시행일)이 규칙은 공고한 날부터 시행한다.
제2조(
   경과조치)이 규칙 시행 당시 종전의 「원자력법 시행규칙」(
                                  교육과학기술부령 제1호)
                                              에 따라
 행한 원자력안전에 관한 처분․절차와 그 밖의 행위는 이 규칙에 따라 행한 것으로 본다.
※ 별표 및 별지서식은 원자력안전위원회 홈페이지(
                          htt
                            p:/
                              /ns
                                sc.
                                  go.
                                    kr)
                                      를 참고하시기 바랍니다.


◉원자력안전위원회공고제2011-6호
 원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙을 다음과 같이 공고합니다.
  2011년 11월 11일
              원자력안전위원회위원장
◉원자력안전위원회규칙 제3호
                  원자로시설 등의 기술기준에 관한 규칙

                         제1장 총칙

제1조 (
    목적)이 규칙은 「원자력안전법」 제11조·
                          제21조(
                              제30조제3항에서 준용하는 경우를 포함한
 다)
  ·제26조(
       제34조에서 준용되는 경우를 포함한다)
                           ·제35조·
                                제36조·
                                    제40조 및 동법 시행령 제41조제1
 항 및 제68조제1항의 규정에 의한 원자로 및 관계시설과 핵연료주기시설의 위치·
                                            구조·
                                              설비·
                                                성능·
                                                  운
 영 및 품질보증에 관한 기술기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (
    정의)①이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.
 1."
   1차 냉각재"
         라 함은 원자로의 노심에서 발생하는 열을 직접 흡수하는 유체(
                                          유체)
                                            를 말한다.
 2."
   2차 냉각재"
         라 함은 열교환기에 의하여 1차 냉각재의 열을 흡수하여 터빈을 돌리는 유체를 말
  한다.
 3."
   안전설비"
       라 함은 다음 각목의 1에 해당하는 설비로서 그 고장·
                                    손괴시 일반인에게 방사선장해
  를 직접 또는 간접으로 미칠 우려가 있는 것을 말한다.
  가.1차 냉각계통의 설비,안전관련 계측제어계통의 설비,그 밖에 평상시 원자로를 안전하게 운
    전하기 위하여 필요한 설비와 그 부속설비
  나.비상노심냉각장치·
            비상정지장치 및 그 밖에 비상시 원자로의 안전을 확보하기 위하여 필요한
    설비와 그 부속설비
  다.원자로격납용기
  라.비상전원설비 및 그 부속설비
 4."
   원자로냉각재압력경계"
             라 함은 1차 냉각재로부터 압력을 받는 부분으로 압력용기·
                                            배관·
                                              펌프 및
  밸브를 말하며,그 외곽한계는 다음 각목에 해당하는 부품까지를 말한다.
  가.격납용기를 관통하는 계통배관에서는 최외곽 격납용기 격리밸브
  나.격납용기를 관통하지 아니하는 계통배관에서는 정상운전시 항상 닫혀 있는 두 밸브중 두 번
    째 밸브
  다.1차 냉각재계통의 안전밸브 및 방출밸브

                            293
제1
   763
     2호                  관         보       2
                                           011
                                             .11
                                               .11
                                                 .(금요일)
 5."
   안전에 중요한 구조물·
              계통 및 기기"
                     라 함은 원자로시설중에서 안전에 중요한 설비로서 필수
  안전기능을 수행하는 안전관련 설비와 고장시 안전관련 설비의 기능수행에 직접 영향을 미칠 수
  있는 비안전관련 설비를 말한다.
 6."
   정상운전"
       이라 함은 규정된 운전제한조건 범위 안에서 수행되는 발전소운전으로서 출력운전
  (
  powe
     r oper
          ati
            on)
              ·원자로정지(
                    reac
                       tor shut
                              down)
                                  ·원자로정지운전(
                                          shut
                                             down ope
                                                    rat
                                                      ion)
                                                         ·기동
  (
  star
     tup)
        ·보수·
           시험 및 핵연료재장전시의 발전소운전을 말한다.
 7."
   예상운전과도(
         ant
           ici
             pat
               edope
                   rat
                     ionaloc
                           cur
                             rence
                                 )"라 함은 정상운전은 아니나 안전에 중요한 영
  향을 미치는 원자로시설에 심각한 손상을 일으키지 아니하거나 사고상태로 진전되지 아니하는
  상태로서 원자로시설의 수명기간 동안 수 차례 발생이 예상되는 운전상태를 말한다.
 8."
   설계기준"
       이라 함은 원자로시설의 원자력발전소 수명기간 동안 예상되는 운전상태 또는 사건에
  대하여 원자로시설의 조건이 규정된 제한치를 초과하지 아니하도록 설정하는 기준으로서 원자로
  시설에 설치되는 설비들의 설계시 고려하여야 하는 최소한의 기능 또는 성능에 관한 기준을 말
  한다.
 9."
   설계기준사고"
         라 함은 설비가 설계기준에 적합하기 위하여 설비의 설계시 고려하여야 하는 사
  고를 말한다.
 10."
    연료허용 손상한계"
             라 함은 정상운전 및 예상운전과도 동안에 핵연료의 손상을 방지하기 위하
  여 핵비등이탈률(
          핵비등이탈률)
                과 핵연료중심선온도 등에 대하여 설정하는 설계제한치를 말한다.
 11."
    단일고장"
        이라 함은 하나의 기기가 의도된 안전기능 수행능력을 상실하는 고장을 말하며,그
  고장에 의하여 연이어 발생하는 고장도 단일고장으로 본다.
 12."
    단일전력·
        단일고장"
            이라 함은 발전소내·
                      외의 전력원중 하나만 이용가능한 상태에서의 기기의
  단일고장을 말한다.
 13."
    초기시험"
        이라 함은 원자로시설의 설치를 완료한 후 설치된 구조물·
                                      계통 및 기기가 설계시 의
  도된 기능 및 성능을 발휘하는지를 입증하기 위하여 상업운전 개시전까지 수행하는 시험을 말하
  는 것으로 핵연료장전 전에 수행되는 저온 및 고온 기능시험,초기 핵연료장전시험,초기 핵연료
  장전 후에 수행되는 초임계전시험·
                   초임계시험·
                        저출력시험·
                             출력상승시험 등을 포함한다.
 14."
    운전제한조건"
          이라 함은 원자로시설이 안전한 상태를 유지하기 위한 최소한의 기능 또는 성능
  수준으로서 이를 충족하지 못하는 경우 개선조치가 취하여지거나 원자로를 정지시켜야 하는 조
  건을 말한다.
 ②제1항외에 이 규칙에서 사용하는 용어의 정의는 「원자력안전법」(
                                    이하 "
                                       법"이라 한다)및 동법
 시행령(
    이하 "
       영"이라 한다)
              이 정하는 바에 의한다.

                    제2장 원자로시설의 기술기준

                      제1절 원자로시설의 위치

제3조 (
    적용범위)①법 제11조제2호(
                   법 제30조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)및 법 제12조제5
 항제1호의 규정에 의한 원자로 및 관계시설(
                        이하 "
                           원자로시설"
                                이라 한다)
                                     의 위치에 관한 기술기준
 에 관하여는 제4조 내지 제10조의 규정을 적용한다.

                             294
제1
   763
     2호               관         보     2
                                      011
                                        .11
                                          .11
                                            .(금요일)
 ②제1항에 의한 기술기준중 당해 원자로시설의 사용목적,원리적 차이 또는 설계의 특성상 당해 원
 자로시설에 그대로 적용할 수 없거나 적용하지 아니하더라도 안전상 지장이 없다고 원자력안전위
 원회가 인정하는 경우에는 일부규정을 적용하지 아니할 수 있다.

제4조 (
    지질 및 지진)①원자로시설은 지진 또는 지각의 변동이 일어날 가능성이 희박하다고 인정되
는 곳에 설치하여야 한다.
 ②원자로시설은 그 설치지점 및 주변의 지표면이 붕괴되거나 함몰될 가능성이 없고,경사면과 지반
 이 안정된 곳에 설치하여야 한다.
 ③제1항 및 제2항의 규정에 의한 지질 및 지진학적 특성,단층현상,지표 및 지반의 특성에 대한
 조사·
   분석·
     평가에 관한 세부기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제5조 (
    위치제한)①원자로시설은 인구밀집지역으로부터 떨어져서 위치하여야 한다.
 ②원자로시설은 방사성물질의 누출사고가 발생하는 경우 주민에 대한 피폭방사선량의 총량이 원자
 력안전위원회가 정하여 고시하는 값을 초과하지 아니하는 곳에 설치하여야 한다.

제6조 (
    기상조건)①원자로시설은 태풍·
                   폭설·
                     폭우 또는 회오리바람 등의 기상현상을 조사·
                                            평가하여
심각한 사고가 일어날 가능성이 희박하다고 인정되는 곳에 설치하여야 한다.
 ②원자로시설은 그 시설로부터 방사성물질이 대기중에 방출되는 경우에 확산·
                                        희석되는 특성을 조
 사·
  평가하여 방사선장해가 없다고 인정되는 곳에 설치하여야 한다.
 ③제1항의 규정에 의한 기상현상 및 제2항의 규정에 의한 대기중 방사성물질의 확산·
                                              희석 특성의
 조사·
   평가에 관한 세부기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제7조 (
    수문 및 해양)①원자로시설은 상류의 저수지 또는 댐의 유실과 비 등에 의한 하천범람의 영
향을 받지 아니하는 곳에 이를 설치하여야 한다.
 ②원자로시설은 해일·
           해수위·
              파랑 등의 자연현상에 의한 해수범람의 영향으로부터 원자로시설의 안
 전에 장해가 없다고 인정되는 곳에 이를 설치하여야 한다.
 ③원자로시설은 그 시설로부터 방사성물질이 지표수·
                           지하수 및 해수중에 방출되는 경우에 확산·
                                                 희
 석·
  흡착되는 특성을 조사·
             평가하여 방사선장해가 없다고 인정되는 곳에 이를 설치하여야 한다.
 ④원자로시설은 그 운영에 필요한 공업용수 및 냉각용수를 공급받을 수 있는 곳에 이를 설치하여
 야 한다.
 ⑤제1항 내지 제3항의 규정에 의한 원자로시설의 위치에 관한 세부기준은 원자력안전위원회가 정
 하여 고시한다.

제8조 (
    인위적 사고에 의한 영향)①원자로시설은 위험물의 생산 또는 이를 취급을 하는 산업시설·
                                                   수
송수단 등으로부터의 사고에 의한 영향을 조사·
                        평가하여 장해가 없다고 인정되는 곳에 이를 설치하
여야 한다.
 ②제1항의 규정에 의한 원자로시설의 사고에 의한 영향에 관한 조사·
                                     평가에 관한 세부기준을 원자
 력안전위원회가 정하여 고시한다.

제9조 (
    비상계획의 실행가능성)원자로시설의 부지는 방사선 비상사고시 주민을 보호하기 위하여 방
사선비상계획의 실행이 가능한 지역에 선정하여야 한다.
                          295
제1
   763
     2호                관         보      2
                                        011
                                          .11
                                            .11
                                              .(금요일)
제10조 (
     다수기 건설)①동일한 부지 안에 2이상의 원자로시설을 설치하는 경우에는 이들 원자로시
 설이 각각 다른 원자로시설에 영향을 미치지 아니하는 곳에 이를 설치하여야 한다.
 ②제1항의 경우에 원자로시설에 따른 제한구역의 범위는 원자로시설마다 각각 산정하여 원자로시
 설 전체면적의 외곽경계를 그 제한구역으로 한다.

                 제2절 원자로시설의 구조·
                              설비 및 성능

제11조 (
     적용범위)①법 제11조제2호(
                    법 제30조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)
                                             ·법 제12조제5항
 제1호 및 법 제21조제2호(
                법 제30조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)
                                         의 규정에 의한 원자로시
 설의 구조·
      설비 및 성능에 관한 기술기준에 관하여는 제12조 내지 제49조의 규정을 적용한다.
 ②제1항의 규정에 의한 기술기준중 당해 원자로시설의 사용목적,원리적 차이 또는 설계의 특성상
 당해 원자로시설에 그대로 적용할 수 없거나 적용하지 아니하더라도 안전상 지장이 없다고 원자력
 안전위원회가 인정하는 경우에는 일부규정을 적용하지 아니할 수 있다.

제12조 (
     안전등급 및 규격)①안전에 중요한 구조물·
                           계통 및 기기는 안전기능의 중요도에 상응하는
 안전등급 및 규격에 따라 설계·
                 제작·
                   설치·
                     시험·
                       검사되어야 한다.안전등급 및 등급별 규격은 원자력
 안전위원회가 정하여 고시한다.
 ②제1항의 규정에 의하여 원자력안전위원회가 정하여 고시한 규격외의 것은 그 적용성·
                                              적합성 및
 충분성에 대하여 원자력안전위원회의 검토 및 평가를 거쳐 승인을 받은 후에 적용하여야 한다.이
 경우 원자력안전위원회가 원자로시설의 안전성확보를 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 해당 규
 격을 보완 또는 수정하여 적용하여야 한다.

제13조 (
     외적 요인에 관한 설계기준)①안전에 중요한 구조물·
                                계통 및 기기는 지진·
                                           태풍·
                                             홍수·
                                               해일 등
 을 포함한 예상가능한 자연현상의 영향과 항공기 충돌,폭발 등을 포함한 예상가능한 외부 인위적
 사건의 영향에 의하여 그 안전기능이 손상되지 아니하도록 설계하여야 한다.
 ②안전에 중요한 구조물·
             계통 및 기기에 대한 설계기준에는 다음 각호의 사항을 고려하여야 한다.
 1
 .해당 부지 및 인근 지역에서의 역사적 기록을 고려할 때 가장 심한 자연현상과 외부 인위적 사건
 2.동시발생 확률을 고려한 정상운전 또는 사고조건의 영향과 자연현상 및 외부의 인위적 사건 영
  향의 조합
 3.안전기능의 중요도
 4.발전소 건물배치 및 건물설계 단계에서 외부인의 침입으로부터 방어하기 위한 대책

제14조 (
     화재방호에 관한 설계기준 등)①안전에 중요한 구조물·
                                 계통 및 기기는 화재 및 폭발의 가능
 성과 그로 인한 영향이 최소화될 수 있도록 다음 각호의 기준에 적합하도록 설계하고 배치하여야
 한다.
 1.원자로시설내 어느 한 지역에서 화재가 발생하는 경우 원자로안전정지(
                                       reac
                                          tors
                                             afes
                                                hut
                                                  down)
                                                      ·
  잔열제거 및 방사성물질 유출방지능력에 현저한 지장을 초래하지 아니할 것
 2.원자로시설 전체에 가능한 한 비가연성 또는 내화·
                             내열 재료를 사용하여야 하며,화재가 발생하
  더라도 안전에 중요한 구조물·
                 계통 및 기기에 미치는 악영향을 최소화할 수 있도록 해당 설비의
  안전의 중요도에 따라 적절한 능력을 가진 화재탐지 및 소화계통을 설치할 것
                           296
제1
   763
     2호                관          보   2
                                      011
                                        .11
                                          .11
                                            .(금요일)
 3.소화계통의 고장·
           손상 또는 오동작으로 인하여 안전에 중요한 구조물·
                                      계통 및 기기들의 안전성
  능력이 심각하게 저하되지 아니하도록 할 것
 ②원자로시설에 대하여는 다음 각호의 사항을 고려하여 화재위험도분석을 하여야 한다.
 1.화재방호구역의 구분
 2.가연성물질의 종류 및 크기
 3.설계기준화재의 범주
 4.화재감지 및 진압설비
 5.화재위험성의 평가
 6.원자로안전정지·
          잔열제거·
              화재감시 및 방사성물질 유출방지 능력
 ③제2항의 규정에 의한 화재위험도분석에 대한 기술기준은 원자력안전위원회가 정하여 고시한다.

제15조 (
     환경영향 등에 관한 설계기준)①안전에 중요한 구조물·
                                 계통 및 기기는 환경 및 동적(
                                                 동적)
영향에 의한 손상을 방지하기 위하여 다음 각호의 기준에 적합하도록 설계하여야 한다.
 1.정상운전·
       예상운전과도 및 설계기준사고의 환경조건에 적합하여야 하고,그 영향을 수용할 수 있
  을 것
 2.제1호의 환경조건에 의한 경년열화 현상을 고려할 것
 3.원자로시설 내부기기 파손으로부터 생길 수 있는 비산물,배관의 동적(
                                       동적)움직임 및 방출유체
  의 영향을 포함한 동적 영향과 내부 홍수로부터 적절하게 보호되도록 할 것.다만,배관 설계기
  준과 일치하는 조건하에서 유체계통 배관의 파단(
                           파단)가능성이 극히 낮다는 것이 입증되는 경
  우에는 가상 배관파단과 관련된 동적 영향은 설계기준에서 제외할 수 있다.
 ②핵연료집합체·
        감속재·
           반사체 및 이들을 지지하는 구조물과 열차폐체 및 1차 냉각계통의 시설에
 속하는 용기·
       배관·
         펌프 및 밸브는 1차 냉각재 또는 2차 냉각재의 순환·
                                      비등 등에 따라 발생하는 진
 동에 의하여 손상을 받지 아니하도록 설치하여야 한다.

제16조 (
     설비의 공유)①2이상의 원자로시설간에 안전에 중요한 구조물·
                                     계통·
                                       기기 등의 설비를 공유
하여서는 아니된다.
 ②제1항의 규정에 불구하고 안전에 중요한 설비가 다음 각호의 경우에 모두 해당되는 때에는 이를
 공유할 수 있다.
 1.각 원자로시설에서 해당 공유설비에 대하여 요구하는 모든 안전요건을 만족하는 경우
 2.공유하는 원자로시설에서 사고가 발생하는 경우에도 나머지 다른 원자로시설들의 순차적인 정
  지·
   냉각 및 잔열제거가 이루어지는 경우

제17조 (
     원자로의 설계)①원자로의 노심·
                     냉각계통,제어계통 및 보호계통은 정상운전 및 예상운전과
도시 연료허용손상한계를 초과하지 아니하도록 적절한 여유도를 갖는 설계를 하여야 한다.
 ②방사선에 의하여 원자로압력용기 재료의 물성(
                         물성)
                           이 현저하게 저하될 우려가 있는 경우에는 이
 를 방지하기 위한 열차폐체를 설치하여야 한다.

제18조 (
     원자로의 고유보호)원자로의 노심 및 관련 냉각계통은 출력운전범위 안에서 원자로의 보호
를 위하여 원자로의 급격한 반응도 증가가 자연적으로 억제되도록 설계하여야 한다.
                            297
제1
   763
     2호                   관         보    2
                                         011
                                           .11
                                             .11
                                               .(금요일)
제19조 (
     원자로출력 및 출력분포 진동 제어)원자로의 노심냉각계통·
                                   제어계통 및 보호계통은 연료허
용손상한계를 초과하는 상태를 유발할 수 있는 출력 및 출력분포 진동이 발생되지 아니하도록 설계
하거나 이를 적절하게 탐지하고 제어할 수 있도록 설계하여야 한다.

제20조 (
     계측 및 제어장치)①원자로시설에는 안전하고 신뢰성 있는 운전에 필요한 정보를 얻기 위하
여 정상운전·
      예상운전과도 및 사고조건시 예상되는 모든 범위에 걸쳐서 다음 각호의 사항을 포함한
관련 변수 및 계통들을 감시할 수 있는 계측장치를 설치하여야 한다.다만,직접 계측하기가 곤란한
경우에는 그 사항을 간접적으로 측정하는 장치로 대체할 수 있다.
 1.노심의 중성자속(
           중성자속)밀도
 2.제어봉의 위치 및 액체제어재를 사용하는 경우에 있어서는 그 농도
 3.1차 냉각재에 대한 다음 각목의 사항
  가.방사성물질 및 불순물의 농도
  나.원자로압력용기 입구 및 출구의 압력·
                       온도 및 유량
 4.원자로압력용기(
          가압기가 있는 경우에는 가압기를 포함한다)
                                의 내부 및 증기발생기의 내부의 수위
 5.증기발생기의 출구에서의 2차 냉각재의 압력·
                          온도 및 유량과 2차 냉각재중의 방사성물질의 농도
 6.격납용기의 압력,수소 농도 및 방사성물질의 농도
 7.배기통의 출구 또는 이에 근접하는 곳에서의 배기중 방사성물질의 농도
 8.배수구 또는 이에 근접하는 곳에서의 배수중 방사성물질의 농도
 9.방사선관리구역 안의 방사선량률
 10.원자로시설이 위치한 장소의 풍향·
                     풍속·
                       대기안정도·
                            강우량 및 기온
 11.원자로시설 제한구역경계에서의 공기중 방사성물질의 농도 및 방사선량률
 ②원자로시설에는 제1항의 관련 변수와 계통들을 설정된 운전범위 이내로 유지시키기 위하여 높은
 신뢰성을 갖는 제어설비를 갖추어야 하며,안전에 중요한 정보에 대하여는 연속적으로 자동기록하
 는 장치를 설치하여야 한다.

제21조 (
     원자로냉각재압력경계)①원자로냉각재압력경계는 비정상 누설과 급속히 진전되는 파손 및
대규모 파단의 발생확률이 극히 낮도록 설계·
                       제작·
                         설치 및 시험하여야 한다.
 ②원자로냉각재압력경계는 원자로냉각재 누설을 신속히 탐지할 수 있는 설비와 가능한 한 누설원
 의 위치를 파악할 수 있는 설비를 갖추도록 설계하여야 한다.
 ③원자로압력용기에 대하여는 방사선 조사에 의한 재료의 물성변화가 구조적 건전성에 미치는 영
 향을 주기적으로 평가하기 위한 감시시험계획을 수립하여야 하며,그 내부에 감시시험편을 부착하
 여야 한다.
 ④제3항의 규정에 의한 감시시험의 기준 및 감시시험편 부착에 관한 사항은 원자력안전위원회가
 정하여 고시한다.

제22조 (
     원자로냉각계통 등)①원자로냉각계통과 그와 관련된 보조계통·
                                    제어계통·
                                        보호계통은 정상운
전 및 예상운전과도 동안 원자로냉각재압력경계 설계조건을 초과하지 아니하도록 충분한 여유도를
가져야 한다.
                              298
제1
   763
     2호                 관         보   2
                                      011
                                        .11
                                          .11
                                            .(금요일)
 ②원자로냉각계통은 냉각재의 체적변화 및 누설 등을 고려하여 정상운전 및 예상운전과도 동안 설
 계조건에 적합하도록 냉각재의 압력과 양을 일정하게 유지할 수 있도록 하여야 한다.
 ③원자로냉각계통은 냉각재중의 방사성물질의 농도 및 수질조건을 규정된 운전제한치 이하로 유지
 하고 처리할 수 있도록 하여야 한다.
 ④원자로냉각계통은 연계계통으로의 역류를 방지하고 격리가 가능하도록 하여야 한다.

제23조 (
     원자로격납건물 등)①격납건물 및 관련계통은 설계에 고려되는 모든 사고조건에 대하여 격
납건물 외부로의 방사성물질 누출이 최소화되도록 누설밀봉 방호벽기능을 갖도록 설치하여야 하며,
다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.
 1.설계기준사고후 격납건물의 압력과 온도를 급속히 감소시키고 허용가능한 낮은 수준으로 유지할
  수 있도록 격납건물 열제거 수단을 구비할 것
 2.설계기준사고시 외부환경으로의 방사선 누출을 최소화하기 위한 핵분열생성물의 농도저감 수단
  과 격납건물의 건전성 유지를 위협할 수 있는 격납용기 내부로 유출되는 가연성기체 제어 수단
  을 구비할 것
 3.설계기준사고로 인한 압력 및 온도조건하에서 여유도를 가지고 구조적 건전성을 유지할 수 있어
  야 하며,설계누설률이 초과되지 아니하도록 할 것
 4.격납용기 설계기준사고시에 예상되는 격납건물 최대압력에서 원자력안전위원회가 정하여 고시하
  는 바에 따라 시험을 수행할 수 있을 것
 5.격납건물 압력경계에 사용되는 재료는 격납건물의 압력이 상승하는 경우에 대비하여 그 안전성
  을 최대한 유지할 수 있는 특성을 가져야 하며,파열이 급속히 진전되는 것을 최소화할 수 있는
  여유도를 가질 것
 6.제한치 이상으로 방사능이 외부환경으로 유출되는 것을 방지하기 위하여 신뢰성 있게 격납건물
  을 외부환경으로부터 격리할 수 있을 것
 ②원자로격납용기 및 이에 접속하는 용기와 이들 용기 안의 기기로부터 방출되는 방사성물질의 누
 설을 방지하기 위하여 설치되는 용기는 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 기밀시험 누설기준에
 적합하여야 한다.

제24조 (
     전력공급설비)①원자로시설에는 안전에 중요한 구조물·
                                계통 및 기기의 고유한 기능의 수행
에 필요한 발전소내·
          외 전력계통을 다음 각 호의 기준에 적합하도록 설치하여야 한다.
 1.발전소내·
       외 전력계통 중 어느 하나의 계통이 상실된 경우에도 이용가능한 나머지 계통은 예상
  운전과도로 인하여 연료허용손상한계 및 냉각재 압력경계 설계조건이 초과되는 것을 방지하여
  그 안전을 유지할 수 있는 용량과 능력을 갖출 것
 2.설계기준사고시에도 노심냉각,격납건물 건전성과 다른 필수기능들을 안전한 상태로 유지하는데
  필요한 용량과 능력을 갖출 것
 ②축전지설비를 포함하는 발전소내 전력공급원 및 발전소내 배전계통은 단일고장사건 발생시에도
 그들의 고유한 안전기능을 유지하는데 필요한 독립성·
                            다중성 및 시험성을 가져야 한다.
 ③송전망에서부터 발전소내 안전등급 배전계통에 이르는 발전소외 전력공급 계통은 운전중,설계기
 준사고,자연환경에 의한 영향시에도 동시 고장 가능성이 최소화될 수 있도록 별도의 변전소로부터
                            299
제1
   763
     2호                  관         보        2
                                            011
                                              .11
                                                .11
                                                  .(금요일)
 물리적으로 독립된 두 개의 회로로 구성되어야 하고,다음 각호의 기준에 적합하도록 설계되어야
 한다.
 1.각 회로는 모든 발전소내 교류전원이 중단된 경우와 다른 발전소외 전력회로의 고장과 같은 사
  고 이후에도 즉시 사용이 가능할 것
 2.독립된 2개의 회로중 하나는 냉각재상실사고 이후에도 수초 이내에 사용이 가능할 것
 ④전력공급설비는 원자력발전소에서 생산된 전력이나 송전망으로부터 공급받는 전력 또는 발전소
 내비상전력공급원 중 하나 혹은 그 이상의 전력중단이 나머지 전력공급원의 중단상태를 최소화할
 수 있도록 발전소내·
           외 전력계통의 특성변화에 따른 계통 안정도분석 등을 수행할 수 있는 것이어
 야 한다.
 ⑤안전관련 전력계통은 그 계통들의 연속성과 기기들의 상태를 확인하기 위해서 주기적인 시험과
 검사를 할 수 있도록 설계되어야 한다.
 ⑥교류전원이 완전 중단된 경우 및 이에 대한 대처능력이 없는 경우에 대비하여 필요한 용량과 신
 뢰성을 갖춘 대체교류 전원을 확보하여야 하며,대체교류전원의 성능은 시험을 통하여 입증되어야
 한다.

제25조 (
     원자로제어실 등)①원자로시설에는 원자로제어실을 설치하여야 한다.
 ②원자로제어실에는 제어계통설비를 조작하는 장치,비상노심 냉각장치 등 비상시에 원자로의 안전
 을 확보하기 위한 설비를 조작하는 장치,원자로 및 1차 냉각계통을 구성하는 주요기기의 동작상태
 를 표시하는 장치,주요계측장치의 계측결과를 표시하고 기록하는 장치,그 밖에 원자로를 안전하
 게 운전하기 위한 주요장치를 집중시켜 설치하여야 한다.
 ③원자로제어실 및 이와 연결되는 통로 등에는 사고기간 동안 받는 피폭방사선량이 선량한도를 초
 과하지 아니하고 사고조건하에서 운전원이 출입하거나 거주할 수 있도록 방사선 및 유독가스와 같
 은 위험으로부터 운전원을 보호할 수 있는 방사선방호 및 환기설비를 설치하여야 한다.
 ④원자로시설에는 화재 등에 의하여 원자로제어실을 사용할 수 없는 경우에 원자로제어실로부터
 물리적·
    전기적으로 분리되어 있는 원자로제어실외의 장소에서 적합한 절차에 따라 원자로의 운전
 을 정지시키고 안전한 상태로 유지시킬 수 있는 장치를 설치하여야 한다.

제26조 (
     원자로보호계통)①원자로시설에는 다음 각호의 기준에 적합한 보호계통을 설치하여야 한다.
 1.원자로출력의 현저한 상승이나 노심냉각 능력의 현저한 감소 등 예상운전과도에 의하여 원자로
  를 안전하게 운전할 수 없게 될 우려가 발생한 때에 이를 검출하여 연료허용손상한계가 초과되
  지 아니하도록 반응도 제어계통과 관련 계통을 자동적으로 작동시킬 것
 2.사고조건을 감지하여 안전에 중요한 계통 및 기기를 작동시킬 것
 ②원자로시설의 보호계통은 안전기능 수행을 보장할 수 있도록 다음 각호의 기준에 따라 설계하여
 야 한다.
 1.안전기능에 적합한 기능적 신뢰성과 운전중에 발생하는 고장 등을 확인할 수 있도록 다음 각목
  의 기준에 적합할 것
  가.단일고장에 의하여 보호기능을 상실하지 아니하도록 다중성 및 독립성 설계특성을 반영하여
       야 하며,보호계통의 운전 허용신뢰도를 입증할 수 없는 경우에는 단일 기기 또는 채널을 운
       전에서 제거하더라도 요구되는 최소 다중성은 유지할 수 있을 것
                             300
제1
   763
     2호                 관         보    2
                                       011
                                         .11
                                           .11
                                             .(금요일)
  나.원자로의 운전중 발생가능한 고장 및 다중성 상실을 확인하기 위하여 개별채널에 대한 시험
    능력을 포함한 주기적 시험능력을 가질 것
 2.다중채널(
       mul
         ti
          ple channe
                   l)에 미치는 자연현상의 영향,점검·
                                      보수·
                                        시험을 포함한 정상운전조건,
  예상운전과도 및 사고조건 등의 영향에도 보호기능을 상실하지 아니할 것
 3.파손,전력·
        계기용 공기 등의 에너지원 상실 또는 최악의 가상환경조건에서도 고장안전기능에 의
  하여 안전한 상태가 될 수 있을 것
 4.다음 각목의 상태에서도 다중성·
                   독립성 및 신뢰성의 요건을 만족하는 건전한 계통으로 유지될
  수 있도록 제어계통으로부터 분리할 것
  가.단일 제어계통 기기 또는 채널 고장
  나.제어 및 보호계통의 공용기기 또는 공용채널 고장
  다.단일 채널의 운전중 제거
 5.우발적인 제어봉 인출 등 반응도 제어계통의 단일 오동작시에도 연료허용손상한계의 초과를 방
  지할 수 있을 것
 6.예상운전과도시에 요구되는 안전기능을 달성할 수 있을 것
 7.운전조건에 따라 정지 또는 작동설정치를 변경할 수 있을 것
 8.소프트웨어를 사용한 디지털 기기를 채택하는 경우에는 소프트웨어 공통유형고장이 발생하더라
  도 요구되는 보호기능을 수행할 수 있도록 수동기능을 포함한 심층방어 및 다양성 설계기법을
  사용할 것

제27조 (
     다양성보호계통)①원자로시설에는 원자로가 정지되어야 할 조건임에도 정지되지 아니하는
과도상태가 발생할 가능성에 대비하여 원자로정지,비상보조급수 작동 및 터빈정지 기능들을 구비
한 별도의 보호계통(
          이하 "
             다양성보호계통"
                    이라 한다)
                         을 설치하여야 한다.
 ②다양성보호계통은 작동조건을 감지하는 장치의 출력부분부터 최종작동기의 구동장치까지 원자로
 보호계통으로부터 독립된 별도의 계통으로 설치하여야 한다.

제28조 (
     반응도 제어계통)①원자로시설에는 다음 각호에 적합한 반응도 제어계통(
                                          제어봉에 의한 제
어계통 및 액체제어재의 주입 또는 1차 냉각재의 유량조정 등에 의한 반응도를 제어하는 계통을 말
한다.이하 같다)
        을 설치하여야 한다.
 1.정상운전 및 예상운전과도에서 예상되는 반응도 변화를 신뢰성 있게 제어할 수 있는 능력과 연
  료허용손상한계를 초과하지 아니하고 운전상태를 유지할 수 있는 능력을 갖출 것
 2.서로 다른 설계원리를 가진 두 개의 독립적인 반응도 제어계통이 제공되어야 하며,그중 하나는
  제어봉을 사용할 것
 3.제2
    호의 두 계통중 하나는 정상운전의 원자로를 저온조건하에서 미임계 상태로 유지할 수 있을 것
 ②제어봉에 의한 제어계통은 운전중에 어떠한 하나의 제어봉이 고착된 경우에도 연료허용손상한계
 를 초과시키지 아니하고 즉시 기능을 발휘하고 안전상 필요한 여유를 가지고 반응도 변화를 제어
 할 수 있는 반응도억제효과를 가진 것이어야 한다.
 ③액체제어재 등에 의한 제어계통은 계획적인 출력변화에 의한 반응도변화를 연료허용손상한계를
 초과하지 아니하고 제어할 수 있는 반응도억제기능을 가진 것이어야 한다.
                            301
제1
   763
     2호                관          보     2
                                        011
                                          .11
                                            .11
                                              .(금요일)
 ④제어재는 정상운전시의 압력·
                온도 및 방사선에 의하여 야기되는 최악의 조건하에서도 필요한 물
 리적 및 화학적 성질을 가지는 것이어야 한다.

제29조 (
     잔열제거설비)①원자로시설에는 핵연료 설계제한치 및 원자로냉각재압력경계 설계조건이 초
과되지 아니하도록 핵분열생성물에 의한 붕괴열을 포함한 원자로 노심의 잔열을 제거하기 위한 설
비를 설치하여야 한다.
 ②잔열제거설비는 단일전력·
              단일고장 가정하에서도 그 안전을 유지할 수 있도록 다중성·
                                             누설탐지
 및 격리기능 등의 안전기능을 갖추어야 한다.

제30조 (
     비상노심냉각장치)①원자로시설에는 잔열제거기능 상실 또는 원자로냉각재상실 사고시에도
다음 각 호의 기준에 적합하도록 안전유지에 필요한 노심 열제거 능력을 갖춘 비상노심냉각장치를
설치하여야 하며,비상노심냉각장치는 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 허용기준에 적합하여야
한다.
 1.피복재 온도가 허용기준을 초과하지 아니할 것
 2.피복재의 산화 및 수소의 발생이 허용기준 이하로 제한될 것
 3.핵연료 및 내부구조물의 변형이 노심냉각을 저해하지 아니할 것
 4.붕괴열 제거에 필요한 시간 동안 노심냉각을 보장할 것
 ②비상노심냉각장치는 단일전력·
                단일고장 가정하에서도 그 안전을 유지할 수 있도록 다중성·
                                               누설탐
 지·
  격리 및 격납기능 등의 안전기능을 갖추어야 한다.

제31조 (
     최종 열제거설비)①원자로시설에는 정상운전 및 사고조건하에서 안전에 중요한 구조물·
                                                 계통
및 기기에서 발생하는 열하중을 최종 열제거원으로 전달하는 설비를 갖추어야 한다.
 ②최종 열제거설비는 단일전력·
                단일고장 가정하에서도 그 안전을 유지할 수 있도록 다중성·
                                               상호연
 결 및 격리능력 등의 안전기능을 갖추어야 한다.

제32조 (
     방사성폐기물의 처리 및 저장시설 등)원자로시설은 생성되는 방사성물질을 적절한 형태 및
조건으로 처리하여 부지내에 저장하고 환경방출을 제어할 수 있도록 다음 각 호의 구분에 따라 방
사성폐기물의 처리설비를 설치하여야 한다.
 1.기체 및 액체 방사성폐기물 처리시설은 다음 각 목의 기준에 적합할 것
  가.정상운전 및 예상운전과도시 발생되는 기체 및 액체방사성 유출물을 안전하게 제어할 수 있
      어야 하며,외부환경으로 방사성물질의 방출을 제한하여야 하는 경우에도 방사성물질의 방출
      을 최대한 억제하고 방사성폐기물 처리시설내에 방사성물질을 안전하게 저장할 수 있는 수
      용능력이 있을 것
  나.제한구역 경계에서의 수중 및 공기중 방사성 물질의 농도가 원자력안전위원회가 정하는 배출
      관리 기준의 제한값 이하가 되도록 원자로시설로부터 발생하는 방사성폐기물을 처리할 수
      있을 것
  다.기체방사성폐기물을 처리하는 설비는 방사선 장해방지를 위해 필요한 환기능력 및 정화능력
      을 가져야 하며,누설 및 역류가 어려운 구조로서 흡기구로 오염물질이 흡입되지 아니하도록
      할 것
                            302