관        보
               제15051호                                     2002. 3.18. (월요일)
             기및축적기능이있는수신기에연결하여사용되는            아. 분전반 내부에 설치하는경우접착제를이용
                                                하여돌기를바닥에고정시키고그곳에감지
             감지기는축적기능이없는것으로설치하여야한다.
                                                기를설치할것.
             ③소방기술기준에관한규칙 제85조제1항 단서규정
                                              자. 그 밖의 설치방법은 제조사의 시방(示方)에
             에 의한 감지기는 제1항 각호에서 정한 감지기를
                                                따라설치할것.
             설치하여야하며, 동조의 표에서 정한 부착높이
                                             2. 불꽃감지기를 설치하는 경우에는 다음 각목의
             20m 이상의 장소에설치할수있는감지기는다음
                                              기준에적합하게설치할것.
             각호와같다.
                                              가. 공칭감시거리 및 공칭시야각은 형식승인 내
             1. 아날로그방식의감지기
                                                용에따른다.
             2. 불꽃감지기
                                              나. 감지기는공칭감시거리와공칭시야각을기준
             3. 광전식감지기중분리형감지기
                                                으로감시구역이모두포용될수있도록설치
            제3 조(환경상태에따른적응감지기의종류등) 지
                                                할것.
             하층, 무창층, 실내용적이 적은 장소, 열기·연기
                                              다. 감지기는화재감지를유효하게감지할수있
             또는먼지등으로인하여화재신호를발신할우려
                                                는모서리또는벽등에설치할것.
             가있는장소, 위험물을저장·취급하는장소에는
                                              라. 감지기를 천정에 설치하는 경우에는 감지기
             별표1 및별표2에의하여그장소에적응성있는
                                                는바닥을향하여설치할것.
             감지기를설치하되연기감지기를설치할수없는
                                              마. 수분이많이발생할우려가있는장소에는방
             장소에는별표1을적용한다.
                                                수형으로설치할것.
            제4 조(지하구등에설치하는감지기설치기준) 소방
                                              바. 그 밖의 설치기준은 제조사의 시방(示方)에
             기술기준에관한규칙제85조제6항제2호 규정에 의
                                                따라설치할것.
             하여지하구또는기타의장소에설치하는감지기
                                             3. 아날로그방식의 감지기·다신호방식의 감지기
             는다음각호의기준에적합하게설치하여야한다.
                                              를설치하는경우에는공칭감시거리는형식승인
             1. 정온식·열복합·열연기복합감지선형감지기를설
                                              내용에따르며형식승인사항이아닌것은제조
              치하는경우에는다음각목에적합하게설치할것.
                                              사의시방(示方)에따라설치할것.
              가. 보조선이나 고정금구를 사용하여 감지선이
                                             4. 광전식감지기중 분리형감지기를 설치하는 경우
               늘어지지않도록설치할것.
                                              에는다음각목의기준에적합하게설치할것.
              나. 단자부와 마감 고정금구와의 설치간격은 10
                                              가. 감지기의수평면은햇빛을직접받지않도록
               센티미터이내로설치할것.
                                                설치할것.
              다. 감지선형 감지기의 굴곡반경은 5센티미터이
                                              나. 광축(송광면과 수광면의 중심을 연결한 선)
               상으로할것.
                                                은 나란한 벽으로부터 0.6미터이상 이격하여
              라. 감지기와감지구역의각부분과의수평거리가
                                                설치할것.
               내화구조의경우1종4.5미터이하, 2종3미터
                                              다. 감지기의 송광부와 수광부는 설치된 뒷벽으
               이하로할것. 기타구조의경우1종3미터이
                                                로부터1미터이내위치에설치할것.
               하, 2종 1미터이하로할것.
                                              라. 광축의 높이는 천정 등(천정의 실내에 면한
              마. 케이블트레이에감지기를설치하는경우에는
                                                부분또는상층의바닥하부면을말한다) 높이
               케이블트레이받침눀에마감금구를사용하여
                                                의90퍼센트이상일것.
               설치할것.
                                              마. 감지기의 광축의 길이는 공칭감시거리 범위
              바. 지하구나창고의천정등에지지물이적당하
                                                이내일것.
               지않는장소에서는보조선을설치하고그보
                                              바. 그 밖의 설치기준은 제조사의 시방(示方)에
               조선에설치할것.
                                                따라설치할것.
              사. 플루팅루프탱크등에설치하는경우에는시설
                                                부 칙
               에 적합한 받침눀등을 사용하여 원주를 따라
                                            제1 조(시행일) 이고시는고시한날부터시행한다
               설치할것.
                                          14