제14713호                     관              보          2001. 1. 29. (월요일)

◉산업자원부고시제2001-12호                       제2-2-26조중“고압가스제조시설”을“고압가스시
 고압가스안전관리기준통합고시(산업자원부고시                 설”로 한다.
제1999-169호, 2000. 1. 3.) 중 일부를 다음과 같이   제15관을 다음과 같이 신설한다.
개정·고시합니다.                                 제15관 용기의 수리기준
    2001년 1 월29일                        제2-2-68조 (적용범위) 이 관은 규칙 제10조의 규
                   산업자원부장관                정에 의한 용기 등을 수리할 수 있는 자에 대하여
    고압가스안전관리기준통합고시중개정                     적용한다.
제2-1-9조중 제5항을 다음과 같이 하고, 제6항을 삭         제2-2-69조 (수리장비의 사용) 규칙 제10조의 규정
제한다.                                      에 의하여 용기를 수리하고자 하는 자는 잔 가스회
 ⑤배관의 표지판은 다음 각호의 기준에 의한다.                수설비를 사용하여 용기안에 있는 가스를 안전하게
 1. 표지판은 배관이 설치되어 있는 경로에           따라     회수한 후 수리를 하여야 한다.
   배관의 위치를 정확히알 수 있도록 설치하여야             제2-3-28조중 제1호 및 제6호를 각각 다음과 같이
   한다. 다만, 표지판의 설치로 인하여 교통 등의           한다.
   장해가 우려되는 경우에는 배관으로부터 가장                1. 두께 6㎜(허용공차:±0.6㎜)이상의 강판 또는
   가까우며, 일반인이 보기 쉬운 장소를 선택하여               두께 3.2㎜(허용공차:±0.34㎜) 이상의 강판에
   설치할 수 있다.                               30㎜×30㎜이상의 앵글강을       가로·세로400㎜
 2. 지하에 설치된 배관은 500m이하의 간격으로,              이하의 간격으로 용접 보강한 강판을 1,800㎜이
   지상에 설치된 배관은 1,000m이하의 간격으로              하의 간격으로 세운 지주와 결속하여 높이 2,000
   설치하여야 하며, 배관의 위치를 알기 어려운 곳              ㎜이상으로 할 것
   (굽어지는 곳, 분리되는 곳, 다른 가스배관과 교
                                          6. 기초는 다음에 적합하여야 한다. 다만, 고압가스
   차되는 곳 등)에 대하여는 표지판을 추가로 설치
                                           또는 액화석유가스의 판매업소와 고압가스 또는
   하여야 한다. 다만, 지상에 설치한 배관의 경우
                                           액화석유가스의 사용시설의 용기보관실을 건축
   배관의 표면에 가스의 종류, 연락처 등을 표시한
                                           물내에 설치하는 경우에는 그러하지 아니하다.
   때에는 표지판에 갈음할 수 있다.
                                           가. 일체로된 철근콘크리트 기초일 것.
 3. 하나의 도로에 2개이상의 고압가스배관이 함께
                                           나 . 높 이 는 350mm이 상 , 되 메 우 기 깊 이 는
   설치되어 있는 경우에는 사업자간에 협의하여 공
                                              300mm이상으로 할 것.
   동표지판을 제1호 및 제2호의 기준에 따라 설치
                                           다. 지주는 기초에 400mm이상의 깊이로 묻거나
   하여야 한다.
                                              [그림 5의 가 참조], M20 이상의 앵커볼트를
 4. 표지판에는 고압가스의 종류, 설치구역명, 배관
                                              사용하여 고정시킬 것[그림 5의 나 참조]
   설치(매설)위치, 신고처, 회사명 및 연락처 등을
                                        제5-1-7조 단서중“이 경우 화기설비 연소장치의
   명확하게 기재한다.
                                        화구면의 방향(역화하는 경우 열영향을 받는 방향을
〈표지의 예〉
                                        말한다)에는 냉매설비를 설치하지 않아야 한               다”
    제○○구역 고압가스배관의 표지판
                                        를“화기설비의 화구면의 방향(역화하는 경우 열영
 이 지역에는 다음과 같이 고압가스배관이 설치(매
                                        향을 받는 방향을 말한다)에 냉매설비를 설치하는
설)되어 있습니다. 가스누출이나 그 밖의 이상을 발견
하신 분은 즉시 신고 또는 연락하여 주시기 바랍니다.           경우에는 반드시 내화방열벽을 설치하여야 한다”로

신고처:한국가스안전공사(지역국번-0019) 또는 소            한다.
방서(119)                                 제8-2-4조 제명을“완성검사방법 등의 기준”으로
                                        하고, 동조제1항중“검사”를“완성검사”로 한다.
         표지판에서 본
고압가스의 종류 배 관 위 치 회 사 명 및 연 락 처          제8-2-5조를 다음과 같이 한다.
    ○○         ○방향        (주)○○         제8-2-5조 (표시사항) 천연가스를 연료로 사용하는
               ○m지점    ☎○○-○○○○           자동차는 사용연료를 쉽게 식별할 수 있도록 연료
    ○○         ○방향        (주)○○           용 가스이름(천연가스, CNG 등)이 표시된 스티커
               ○m지점    ☎○○-○○○○           를 부착하여야 한다.
    ○○         ○방향        (주)○○         제14-2-8조중 제1호 내지 제14호를 삭제하고, 제1
               ○m지점    ☎○○-○○○○         호 및 제2호를 각각 다음과 같이 하며, 제15호 및 제

                                    184