제17509호                          관            보                 2011. 5.17.(화요일)
중분류        소분류            핵심(요소)기술                           기술수준
                      D i s t r i b u t i o n - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중
                      Automation System)) 한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는
                      운영 시스템                    DNP 기반제품(발주처의 요청시 국내
                                                시험으로 가름)
                                                (중소업체 배려, KEMA 인증 고비용)
                      G/W(gateway) system [아래의 요소항목을 모두 만족할 것]
                                              - IEC 61850-10으로 시험받은 제품
                                              - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중
                                                한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는
                                                DNP 기반IED Certification Procedure
                                                으로 인증받은 제품(발주처의 요청시
                                                국내시험으로 가름)
                                              - 공인인증시험기관 환경시험 합격
                      CCA (Copper Clad [아래의 요소항목을 모두 만족할 것]
                      Aluminium) 도체를 이용한 - CCA 도체를 이용한 경량 전력케이블로서
                      경량 전력케이블                  기존 구리케이블에 비해 중량과 허용
                                                전류가 아래의 수준인 경우
                                              - 도체중량 40% 이하
                                              - 허용전류 85% 이상
                      고내열 대용량 가공 전 - 절연물 특수 XLPE를 이용하여 기존의
                      력케이블                      운전온도 90℃에서 120℃로 상승시켜
                                                송전용량을 20% 이상 증대시킨 가공
                                                전력케이블
      05              DC 또는 FACTS 감시 [아래의 요소항목을 모두 만족할 것]
      DC/FACTS(Flexib 및 진단 기술                 - IEC 61850-10으로 시험받은 제품
      le          AC                          - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중
      Transmission                              한전이인정한 공인기관의 인증서 또는
      System)                                   DNP 기반제품(발주처의 요청시 국내
                                                시험으로 가름)
                      DC 또는 FACTS 변압기 [아래의 요소항목을 모두 만족할 것]
                      기술                      - 고조파 저감 변압기 구성
                                              - IEC 61378 시험기준 적용
                                              - 고조파 내량설계
                      DC 또는 FACTS 운영 [아래의 요소항목을 모두 만족할 것]
                      기술                      - IEC 61850-10으로 시험받은 제품
                                              - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중
                                                한전이 인정한 공인기관의 인증서 또는
                                                DNP 기반제품(발주처의 요청시 국내
                                                시험으로 가름)
                                              - 주변설비 협조제어기능
                                                (필터, 조상기, 변압기 등)
                      DC 또는 FACTS [아래의 요소항목을 모두 만족할 것]
                      Control & Protection - IEC61850-10으로 시험받은 제품
                      기술                      - IEC61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중
                                                한전이인정한 공인기관의 인증서
                                              - IEC61850-3에 준한 공인인증 기관 환경
                                                시험 합격
                                              - RTDS(Real-Time Digital Simulator) 연계
                                                시험 통과
                                    135