yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
검사내용                      검사방법        검사결과     비고
     용한 집수시설을 설치하여야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하
     는 기준에 따라 확산을 방지하기 위한 집수시설을 설치한
     경우에는 적절하게 설치한 것으로 본다.
     가. 집수시설은 해당물질에 견디는 재질을 사용하거나 적절
          한 마감처리를 할 것
     나. 집수시설은 외부로 유출되지 아니하는 구조로 할 것
     다. 용기를 취급하는 경우에는 집수시설의 용량을 최대 단
      일 용기의 100% 이상으로 할 것
     액체상태 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 시설의 바닥
2)   둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도         서면검사 후 샘플링확인   적 부
     록 방지턱 등을 설치하여야 한다.
     유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을
3)   취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     다.
     유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적
     합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하
4)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     여야 하고 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을
     고려하여 충분한 수량을 비치해야 한다.
     작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설(샤워
     시설 또는 세안시설을 포함한다)을 설치하고, 접근통로에
5)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 물반응성 물질은 제
     외한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


라. 실외 보관시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                      검사방법        검사결과     비고

     보관시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해
     화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하
1)   는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도
     록 잠금장치 등을 설치하여야 한다.

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


마. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                       검사방법       검사결과   검사원 특기사항

1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                          전수확인       적 부

2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수                  전수확인       적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
2. 1) 및 2)에 관한 검사내용은 국내 유해화학물질 취급사업장에서 신속하게 취급하여야하는 사유가 있어 산업통상자원부 장관이
     확인하는 경우에는 차기 정기검사 이전까지 확인할 수 있다.
     3. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
     4. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.



[별지 제9호 서식]

                 유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표
                                (지하 저장 시설 및 설비)


[시설현황]

           시 설명                       취급물질명                      연간 취급량




[검사내역]
가. 저장설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                  검사내용                         검사방법        검사결과           비고

                         가. 당해 저장설비를 지하철
                          ㆍ지하가 또는 지하터널
                          로부터 수평거리 10m 이
                                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          내의 장소 또는 지하건축
     지하 저장설비는 지하 저장       물내의 장소에 설치하지
     설비실 안에 설치하거나 다       아니할 것
     음의 기준에 모두 적합하도
     록 설치해야 한다. 다만, 201 나. 당해 저장탱크를 그 수평
     4년 12월 31일 이전 착공한    투영의 세로 및 가로보다

     지하 저장설비로서, 지하에       각각 0.6m 이상 크고 두
                                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          께가 0.3m 이상인 철근콘
1)   매설된 지하저장시설을 보
                          크리트조의 뚜껑으로 덮
     호하기 위해 지상에 탱크 위
                          을 것
     치를 표기하여 보호구역으
     로 설정한 경우, 다른 법령에
                         다. 뚜껑에 걸리는 중량이
     따라 실시한 검사 결과 합격
                          직접 당해 저장설비에
     한 경우에는 적절하게 설치                         서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          걸리지 아니하는 구조일
     된 것으로 본다.            것



                         라. 당해 저장설비를 견고한
                                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          기초 위에 고정할 것
검사내용                        검사방법        검사결과   비고

                       마. 당해 저장설비를 지하의
                          가장 가까운 벽ㆍ피트ㆍ
                          가스관 등의 시설물 및
                                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          대지경계선으로부터
                          0.6m 이상 떨어진 곳에
                          매설할 것


     지하 저장탱크를 둘 이상 인접해 설치하는 경우에는 그 상
     호간에 1m 이상의 간격을 유지하거나 그 사이에 지하 저장
     설비실의 벽이나 두께가 20㎝ 이상의 콘크리트 구조물을
     설치해야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하
2)                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
     저장설비로서, 지하에 매설된 지하저장시설을 보호하기 위
     해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경
     우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는
     적절하게 설치된 것으로 본다.

     지하 저장설비는 압력 또는 자체하중을 견딜 수 있는 충분
3)                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
     한 강도이어야 한다

     액체 유해화학물질의 지하 저장탱크에는 물질의 양을 자동
     적으로 표시하는 장치 또는 계량구를 설치하여야 한다. 다
     만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 수
4)                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
     동식 계량장치를 설치한 경우, 입·출고량 등의 일지 작성을
     통해 관리하는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과
     합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.

                       가. 주입호스 또는 주입관과
                          결합할 수 있고, 결합하였
                                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          을 때 물질이 새지 아니
                          할 것
                       나. 주입구에는 밸브 또는 뚜
                          껑을 설치하고 물질 유입
                                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          시 외에는 닫힘 상태를
                          유지할 것
                       다. 정전기에 의한 재해가 발
     액체 유해화학물질의 지하
                          생할 우려가 있는 액체유
5)   저장설비의 주입구는 다음의
                          해화학물질의 지하 저장
     기준을 따라야 한다.                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          설비의 주입구 부근에는
                          정전기를 유효하게 제거
                          하기 위해 접지할 것
                       라. 주입구에는 주입구를 나
                          타낼 수 있는 표시를 할 서면검사 후 샘플링확인       적 부
                          것
                       마. 주입구 주위에는 새어나
                          온 물질이 외부로 유출되 서면검사 후 샘플링확인       적 부
                          지 아니하도록 하는 설비
검사내용                          검사방법        검사결과   비고
                            를 설치할 것
                           바. 주입구는 함부로 개폐되
                            지 않도록 잠금장치를 설
                            치할 것. 다만, 주입구 조
                                              서면검사 후 샘플링확인   적 부
                            작이 엄격하게 제한되는
                            경우에는 그렇지 아니하
                            다.
     대기압 저장탱크에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부
6)                                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
     착 통기관을 설치하여야 한다.
     저장설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여
     폭발방지성능과 규격을 갖춘 안전밸브 등을 설치하여야 한
7)                                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
     다. 다만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우
     에는 그러하지 아니한다.

     지하 저장설비에는 다음의 가. 지하 저장탱크의 용량을
     방법으로 과충전을 방지하          초과하는 물질이 주입될
     는 장치를 설치하여야 한다.        때 자동으로 그 주입구를
                                              서면검사 후 샘플링확인   적 부
     다만, 2014년 12월 31일 이    폐쇄하거나 물질의 공급
     전 착공한 지하 저장설비로         을 자동으로 차단하는 방
     서, 수동식 계량장치를 설치        법
8)
     하고 경보조치 연계를 한 경
     우, 입·출고량 등의 일지 작성
     을 통해 관리하는 경우, 다른 나. 지하 저장탱크 용량의 지
     법령에 따라 실시한 검사 결        정된 수위가 찰 때 경보 서면검사 후 샘플링확인       적 부
     과 합격한 경우에는 적절하         음을 울리는 방법
     게 설치된 것으로 본다.

     지하 저장설비의 윗부분은 지면으로부터 0.6m 이상 아래
     에 있어야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하
     저장설비로서, 지하에 매설된 지하저장시설을 보호하기 위
9)                                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
     해 지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경
     우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는
     적절하게 설치된 것으로 본다.
     저장설비에는 해당 물질의
     특성에 적합한 재질을 사용 가. 저장설비의 내면에는 부
     하는 등의 아래의 부식방지          식이 일어나지 않는 재
                                              서면검사 후 샘플링확인   적 부
     조치를 하여야 한다. 다만, 2       질을 사용하거나 부식방
     014년 12월 31일 이전 착공      지 조치를 해야 한다.
     한 지하 저장설비로서, 지하
10) 에 매설된 지하저장시설을
                           나. 저장설비의 외면에는 녹
     보호하기 위해 지상에 탱크
                             을 방지하기 위한 도장
     위치를 표기하여 보호구역
                             등을 하여야 한다. 다
     으로 설정한 경우, 다른 법령                         서면검사 후 샘플링확인   적 부
                             만, 설비의 재질이 부식
     에 따라 실시한 검사 결과 합
                             의 우려가 없는 스테인
     격한 경우에는 적절하게 설
                             레스 강판 등인 경우에
     치된 것으로 본다
검사내용                          검사방법        검사결과   비고

                           는 그러하지 아니하다.

     유해화학물질을 가압하는 설비 또는 그 취급하는 유해화
11) 학물질의 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계를 서면검사 후 샘플링확인              적 부
     설치하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


나. 지하 저장설비실
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                  검사내용                          검사방법        검사결과   비고
     지하 저장설비실은 지하의 가장 가까운 벽ㆍ피트ㆍ가스관
     등의 시설물 및 대지경계선으로부터 0.1m 이상 떨어진 곳
     에 설치하고, 지하 저장탱크와 지하 저장설비실의 안쪽과
     의 사이는 0.1m 이상의 간격을 유지하여야 한다. 다만, 201
1)   4년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 지하에 매 서면검사 후 샘플링확인        적 부
     설된 지하저장시설을 보호하기 위해 지상에 탱크 위치를
     표기하여 보호구역으로 설정한 경우, 다른 법령에 따라 실
     시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치된 것으로
     본다.
     지하 저장설비실의 벽ㆍ바닥 및 뚜껑은 적합한 철근콘크리
     트구조 또는 이와 동등 이상의 강도가 있는 구조로 설치하
     여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장
2)   설비로서, 지하에 매설된 지하저장시설을 보호하기 위해 서면검사 후 샘플링확인             적 부
     지상에 탱크 위치를 표기하여 보호구역으로 설정한 경우,
     다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절
     하게 설치된 것으로 본다.
                         가. 맨홀은 지면까지 올라오
     지하 저장설비실에는 다음         지 아니하도록 하고, 가 서면검사 후 샘플링확인       적 부

     의 기준에 의하여 맨홀을 설       급적 낮게 할 것

     치하여야 한다. 다만, 2014년 나. 보호틀을 다음 각목에 정
                           하는 기준에 따라 설치
     12월 31일 이전 착공한 지하
                           할 것
     저장설비로서, 지하에 매설
                          1) 보호틀을 설비에 완전
     된 지하저장시설을 보호하         히 용접하는 등 보호틀
3)
     기 위해 지상에 탱크 위치를       과 설비를 기밀하게 접
                           합할 것              서면검사 후 샘플링확인   적 부
     표기하여 보호구역으로 설
                          2) 보호틀의 뚜껑에 걸리
     정한 경우, 다른 법령에 따라       는 하중이 직접 보호
     실시한 검사 결과 합격한 경        틀에 미치지 아니하도
                            록 설치하고, 빗물 등
     우에는 적절하게 설치된 것
                            이 침투하지 아니하도
     으로 본다.
                            록 할 것
검사내용                         검사방법        검사결과   비고
                           다. 배관이 보호틀을 관통하
                             는 경우에는 당해 부분
                             을 용접하는 등 침수를 서면검사 후 샘플링확인      적 부
                             방지하는 조치를 할 것


비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


다. 그 밖에 지하 저장시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                         검사방법        검사결과   비고
     지하 저장설비의 배관은 당해 설비의 윗부분에 설치하여
1)   야 한다. 다만, 저장설비에 유효한 제어밸브를 설치한 경 서면검사 후 샘플링확인           적 부
     우에는 그러하지 아니하다
                          가. 이중관으로 할 것. 다만,
     지하 저장설비의 주위에는
                             소공이 없는 상부는 단관 서면검사 후 샘플링확인     적 부
     당해 설비로부터 유해화학
     물질 누출을 검사하기 위한          으로 할 수 있다.
     관을 다음의 기준에 따라 4 나. 재료는 금속관 또는 경질
                                            서면검사 후 샘플링확인    적 부
     개소 이상 적당한 위치에 설         합성수지관으로 할 것
     치하거나, 이와 동등 이상의 다. 관은 지하 저장설비실의
     성능을 확보하는 누출을 검
                             바닥 또는 설비의 기초까 서면검사 후 샘플링확인     적 부
     사하기 위한 조치를 하여야
                             지 닿게 할 것
     한다. 다만, 2014년 12월 31
     일 이전 착공한 지하 저장설 라. 관의 밑부분으로부터 설
2)   비로서, 토양환경보전법에           비의 중심 높이까지의 부
     따른 저장 탱크에 대한 토양        분에는 소공이 뚫려 있을
     오염도 검사 결과서를 제출         것. 다만, 지하수위가 높 서면검사 후 샘플링확인     적 부
     한 경우, 저장시설의 공정운
                            은 장소에 있어서는 지하
     전조건(수위, 온도, 압력) 자
     동관리 전산체계, 입·출고량        수위 높이까지의 부분에
     등의 일지 작성 을 통해 관리       소공이 뚫려 있어야 한다.
     하는 경우, 다른 법령에 따라 마. 상부는 물이 침투하지 아
     실시한 검사 결과 합격한 경     니하는 구조로 하고, 뚜껑
     우에는 적절하게 설치된 것                     서면검사 후 샘플링확인        적 부
                         은 검사시에 쉽게 열 수
     으로 본다.
                         있도록 할 것
     지하 저장설비의 펌프 또는 가. 펌프 또는 전동기를 지하
     전동기를 설치하는 경우에          저장실 밖에 설치하는 경
                                             서면검사 후 샘플링확인   적 부
     는 다음의 기준에 적합하게         우에는 방지턱 및 집수설
     하여야 한다. 다만, 2014년 1    비를 설치할 것
     2월 31일 이전 착공한 지하 나. 펌프 또는 전동기를 지하
3)   저장설비로서, 공정운전조건         저장실 안에 설치하는 경
     (온도, 압력, 전류 등)에 대해     우에는 펌프 또는 전동기
     안전점검 수행 및 기록관리         에 접속되는 전선을 유해 서면검사 후 샘플링확인      적 부
     를 하는 경우, 다른 법령에 따      화학물질이 침투되지 아니
     라 실시한 검사 결과 합격한        하는 것으로 하는 등 유해
     경우에는 적절하게 설치된          화학물질로 인한 사고를
검사내용                       검사방법       검사결과            비고
                         예방할 수 있도록 설치할
     것으로 본다.
                         것
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
라. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                      검사방법        검사결과            비고
     액체상태 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 시설의 바닥
1)   둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도         서면검사 후 샘플링확인   적 부
     록 방지턱 등을 설치하여야 한다
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


마. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                       검사방법       검사결과      검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                          전수확인       적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수                  전수확인       적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
   2. 1) 및 2)에 관한 검사내용은 국내 유해화학물질 취급사업장에서 신속하게 취급하여야하는 사유가 있어 산업통상자원부 장관이
   확인하는 경우에는 차기 정기검사 이전까지 확인할 수 있다.
   3. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
   4. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.




[별지 제10호 서식]

               유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표
                             (차량 운송 시설 및 설비)


[시설현황]

           시 설명                     취급물질명                      연간 취급량




[검사내역]
가. 차량고정탱크
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                       검사방법       검사결과            비고
검사내용                         검사방법        검사결과   비고
     탱크의 아랫부분에 배출구를 설치하는 경우에는 해당 설비
     의 배출구에 밸브(이하 "배출밸브"라 한다)를 설치하고 비
1)                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
     상시에 직접 해당 배출밸브를 폐쇄할 수 있는 긴급차단밸
     브 등을 설치하여야 한다.
     탱크(맨홀 및 주입관의 뚜껑을 포함한다)의 재료는 두께
2)   3.2㎜ 이상의 강철판 또는 이와 동등 이상의 강도ㆍ내식성 서면검사 후 샘플링확인         적 부
     및 내열성이 있는 것으로 하여야 한다.
     탱크의 배관 및 그 부속품의 재료는 강관 또는 이와 동등
3)   이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 가지는 금속성 재료 서면검사 후 샘플링확인          적 부
     로 하여야 한다.
4)   탱크는 내압시험을 실시하여야 한다.                    서면검사 후 샘플링확인   적 부


     탱크는 그 내부에 4,000ℓ 이하마다 3.2㎜ 이상의 강철판 또
     는 이와 동등 이상의 강도ㆍ내열성 및 내식성이 있는 금속
     성의 것으로 칸막이를 설치하여야 한다. 다만, 다음 중 하나
     에 해당하는 탱크의 경우에는 그러하지 아니하다.
     가. 국제해상위험물규칙(IMDG code)에 따른 운반저장설
        비
     나. 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 10 Ⅷ 제2호에
       따른 컨테이너식 이동탱크저장소
5)                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
     다. 고체물질을 저장하거나 고체물질을 가열하여 액체
       상태로 저장하는 경우
     라. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 탱크로서 칸막이가
        일부 설치되어 있거나, 긴급차단밸브 또는 과류차단
        밸브를 설치하거나, 주기적(검사항목, 시설의 규모
        등을 고려하여 사업장 자체적으로 세운 관리계획의
        주기를 의미한다. 이하 같다.) 탱크 수압시험, X-ray
        검사, 두께측정 등을 실시하여 관리하는 경우


     제5조 제5호에 따라 칸막이로 구획할 경우에는 각 부분마
     다 맨홀과 다음의 기준에 따른 안전장치 및 방파판을 설
     치하여야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 탱크의 경
     우에는 그러하지 아니하다.
6)   가. 칸막이로 구획된 부분의 용량이 2,000ℓ 미만인 경우      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 탱크로서 칸막이가 일
        부 설치되어 있거나, 긴급차단밸브 또는과류차단밸브를
        설치하거나 주기적 탱크 수압시험, X-ray검사, 두께측정
        등을 실시하여 관리하는 경우
     탱크의 상부에 맨홀ㆍ주입구 및 안전장치 등이 돌출되어
     있는 경우에는 부속장치의 손상을 방지하기 위한 측면틀
7)   또는 방호틀을 설치하여야 한다. 다만, 제5조 제5호의 가 서면검사 후 샘플링확인         적 부
     또는 나에 해당하는 탱크의 경우에는 측면틀 또는 방호틀
     을 설치하지 아니할 수 있다.

     탱크의 외면에는 방청도장을 하여야 한다. 다만, 탱크의 재
8)                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
     질이 부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는
검사내용                          검사방법        검사결과   비고
      그러하지 아니하다.
      탱크의 주입호스는 물질을 저장 또는 취급하는 설비의 주입
      구와 결합할 수 있는 금속구를 사용하여야 한다. 다만, 다음
      중 어느 하나에 해당하는 경우에는 금속구를 대신할 수 있
      다.
9)                                             서면검사 후 샘플링확인   적 부
      가. 인화성 물질은 놋쇠 그 밖에 마찰 등에 의하여 불꽃
           이 생기지 아니하는 재료를 사용한다.
      나. 금속부식성물질은 해당 물질에 내구성이 있는 재질을
           사용한다.
      액체 물질을 운송하는 탱크의 공간용적은 내용적의 100분의
10)                                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
      5 이상 100분의 10 이하의 용적으로 하여야 한다.
                        가. 운반설비는 옮겨 싣는
                           때에 운반설비하중에 의
                           하여 생기는 응력 및 변 서면검사 후 샘플링확인         적 부
                           형에 대하여 안전한 구
                           조로 할 것

                        나. 컨테이너식 운반시설에
                           는 운반설비하중의 4배의
      컨테이너식 운반시설은 다        전단하중에 견디는 걸고
11) 음의 기준에 적합하여야 한         리체결금속구 및 모서리
      다.                   체결금속구를 설치할 것.
                           다만, 용량이 6,000ℓ 이하
                           인 운반설비를 싣는 운반
                           저장설비의 경우에는 운
                           반설비를 차량의 샤시프
                           레임에 체결하도록 만든
                           구조의 유(U)자 볼트를
                           설치할 수 있다.

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


나. 제어 설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                    검사내용                           검사방법       검사결과   비고

                        가. 안전밸브를 부착하는 경
                           우에는 그 성능이 기준에
                           적합하여야 한다. 그 저장
      탱크에는 안전밸브 등 필요한      설비 또는 용기의 내압시       서면검사 후 샘플링확인   적 부
      부속품이 장치되어 있어야 하      험압력의 10분의 8 이하
1)
      고 그 부속품은 다음의 기준      의 압력에서 작동할 수
      에 적합하여야 한다.          있는 것일 것

                        나. 탱크에 밸브ㆍ안전밸브
                           ㆍ부속배관 및 긴급차단        서면검사 후 샘플링확인   적 부
                           장치를 설치하는 경우에
는 그 내압성능 및 기밀
                          성능이 그 저장설비의 내
                          압시험압력 및 기밀시험
                          압력 이상의 압력으로 행
                          하는 내압시험 및 기밀시
                          험에 합격될 수 있는 것
                          일 것

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


다. 사고예방 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                      검사방법        검사결과   비고
     운송차량에서 저장시설로 배관 등을 통해 유해화학물질
     을 이송하는 경우 운송차량 측 유출배관에 긴급차단밸브
1)   (과량유출방지 밸브, 원격차단 밸브 등)와 유량조절밸브를      서면검사 후 샘플링확인    적 부
     각각 설치하여야 한다. 이 경우 유량조절밸브의 수동손잡
     이는 핸들형이어야 한다.
     배출밸브를 설치하는 경우 그 배출밸브에 대하여 외부로
2)   부터의 충격으로 인한 손상을 방지하기 위하여 필요한 조       서면검사 후 샘플링확인    적 부
     치를 하여야 한다.
     인화성, 폭발성, 산화성 유해화학물질의 탱크에는 접지도
3)                                        서면검사 후 샘플링확인    적 부
     선을 설치하여야 한다.
     탱크 내부의 이상상황을 감지할 수 있는 온도계, 압력계,
4)   액면계 등의 장치를 설치하여 이를 확인할 수 있도록 하       서면검사 후 샘플링확인    적 부
     여야 한다.
     탱크에는 누출을 방지하기 위하여 액면요동방지 조치, 돌
5)   출 부속품의 보호조치, 밸브 콕 개폐표시 조치 등 필요한      서면검사 후 샘플링확인    적 부
     조치를 하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.




라. 방제약품 등
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                     검사방법         검사결과   비고
     운송차량은 그 차량에 적재된 물질로 인한 사고를 예방하
     기 위하여 물질에 적합하고 충분한 수량의 방제약품 또는
1)   방제장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고 개인보호     서면검사 후 샘플링확인      적 부
     장구는 탑승자 수를 고려하여 충분한 수량을 비치하여야
     한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
마. 차고지 확보
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                        검사방법        검사결과   검사원 특기사항

     유해화학물질을 충전ㆍ운반할 수 있는 탱크와 그 부속설
     비(이하 “운송차량”이라 한다)를 운영하는 자는 자체 보유
     한 모든 운송차량을 주차할 수 있는 규모의 차고지를 갖
1)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     추어야 한다. 다만, 「화물자동차 운수사업법」에 따른 공
     동차고지, 공영차고지, 화물자동차휴게소 또는 화물터미
     널을 차고지로 이용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

     실외에 있는 인화성, 산화성, 자연발화성 물질 운송차량의
     차고지는 화기를 취급하는 장소 또는 인근의 건축물로부
2)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     터 5m 이상(인근의 건축물이 1층인 경우에는 3m 이상)
     의 거리를 확보하여야 한다.

     실내에 있는 인화성, 산화성, 자연발화성 물질의 운송차량
3)   의 차고지는 벽ㆍ바닥ㆍ보ㆍ서까래 및 지붕이 내화구조         서면검사 후 샘플링확인   적 부
     또는 불연재료로 된 건축물의 1층에 설치하여야 한다.

     운송차량을 운영하는 자는 세차 후 폐수를 모을 수 있는
4)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     집수조를 갖춘 세차시설에서 세차를 하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


바. 이입·이송 확보
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                         검사방법       검사결과   검사원 특기사항
     운송차량에 펌프설비를 설치하는 경우에는 당해 운송차량
     에의 차량구동용엔진(피견인식 운송차량에의 견인부분에
     설치된 것은 제외한다)의 동력원을 이용하여 물질을 이송
1)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     하여야 한다. 다만, 인화점 40℃ 이상의 물질 또는 비인화
     성 물질인 경우에는 외부로부터 전원을 공급받는 방식의
     모터펌프를 설치할 수 있다.
     인화성, 산화성, 자연발화성 운송설비에 설치하는 펌프설
2)   비는 당해 운송설비로부터 물질을 토출하는 용도로만 하        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     여야 한다.
                        가. 물질이 샐 우려가 없고

     인화성, 산화성, 자연발화성     화재예방상 안전한 구조     서면검사 후 샘플링확인   적 부

     운송설비에    주입설비(주입    로 할 것

     호스의 선단에 개폐밸브를 나. 주입설비의 길이는 50m
3)
     설치한 것을 말한다)를 설치     이내로 하고, 그 선단에
     하는 경우에는 다음의 기준      축적되는 정전기를 유효     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     에 따라야 한다.           하게 제거할 수 있는 장치
                         를 할 것
다. 분당 토출량은 200ℓ 이하
                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
                       로 할 것
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


사. 운송
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                          검사방법        검사결과      검사원 특기사항
     물질을 운송할 때에는 운송책임자 또는 운송차량의 운전
     자에게 그 물질의 위해 예방에 필요한 사항을 주지시켜
     야 한다. 또한, 「화학물질관리법」 제15조에 따른 운반계
1)                                         서면검사 후 샘플링확인   적 부
     획서를 제출하지 아니하는 자는 운송하는 물질의 명칭,
     함량, 수량 및 물질에 대한 방재요령을 기재한 카드를 운
     송차량에 비치하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


아. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                검사내용                          검사방법        검사결과      검사원 특기사항

1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                           전수확인        적 부

2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수                   전수확인        적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
   2. 1) 및 2)에 관한 검사내용은 국내 유해화학물질 취급사업장에서 신속하게 취급하여야하는 사유가 있어 산업통상자원부 장관이
   확인하는 경우에는 차기 정기검사 이전까지 확인할 수 있다.
   3. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
   4. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.



[별지 제11호 서식]

               유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표
                            (차량 운반 시설 및 설비)


[시설현황]

          시설명                      취급물질명                   연간 취급량




[검사내역]
가. 운반차량
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                          검사방법       검사결과   비고

                        가. 고체상태의 유해화학물질
     유해화학물질은 다음의 기준       및 밀폐용기에 담긴 액체
     에 적합한 화물자동차로 운반      상태의   유해화학물질을
                          운반하는 경우 : 「자동차   서면검사 후 샘플링확인    적 부
     하여야 한다. 다만, 시험용ㆍ
                          관리법 시행규칙」에 따
     연구용ㆍ검사용 시약으로서
                          른 일반형ㆍ밴형 또는 특
     유해화학물질이 외부로 유출
                          수용도형 화물자동차
1)   되지 않게 밀봉하는 등 견고
     하게 포장된 경우에는 「자동
                        나. 액체상태의 유해화학물질
     차관리법 시행규칙」에 따른
                          (밀폐용기에 담긴 유해화
     승용자동차 및 승합자동차
                          학물질을 제외한다)을 운
     (이륜 자동차 제외)로 운반할                      서면검사 후 샘플링확인    적 부
                          반하는 경우 : 「자동차관
     수 있다.                리법 시행규칙」에 따른
                          특수용도형 화물자동차

     운반차량의 바닥은 물질이 스며들지 아니하고 해당 물질에
2)                                         서면검사 후 샘플링확인    적 부
     견딜 수 있는 재질로 되어 있어야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


나. 방제약품
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                         검사방법        검사결과   비고

     운반차량에는 그 차량에 적재된 물질로 인한 사고를 예
     방하기 위하여 물질에 적합하고 충분한 수량의 방제약품
1)   또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고 개         서면검사 후 샘플링확인   적 부
     인보호장구는 탑승자 수를 고려하여 충분한 수량을 비치
     하여야 한다.

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


다. 차고지 확보
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                검사내용                          검사방법        검사결과   비고
     유해화학물질을 충전ㆍ운반할 수 있는 탱크와 그 부속설
     비(이하 “운반차량”이라 한다)를 운영하는 자는 자체 보유
     한 모든 운반차량을 주차할 수 있는 규모의 차고지를 갖
1)                                      서면검사 후 샘플링확인      적 부
     추어야 한다. 다만, 「화물자동차 운수사업법」에 따른 공
     동차고지, 공영차고지, 화물자동차휴게소 또는 화물터미
     널을 차고지로 이용하는 경우에는 그러하지 아니하다.
2)   실외에 있는 인화성, 산화성, 자연발화성 물질 운반차량의    서면검사 후 샘플링확인      적 부