관         보
               제14912호                                     2001. 9. 26. (수요일)
              을파악할수있는시설로서, 경보장치, 화재감지
                                            제4조(각종재난에눀비한보호조치) ①사업자는집
                                              적정보통신시설에안정적으로전원을공급하고지
              센서, CCTV 등 집적정보통신시설을 보호하기
                                              진, 수해및화재등으로인한전원공급이중단되는
              위한장비의작동상황을통합적으로감시하고제
                                              경우에눀비하기위하여다음각호에해당하는조
              어하는장소를말한다.
                                              치를하여야한다.
             4. “전력감시실”이라함은각종전력의작동상황을
                                              1. 전력관련시설(축전지설비, 자가발전설비, 수변
              감시·제어하기위하여필요한장비가설치된장
                                               전설비)의 상황파악 및 통제를 위한 전력감시실
              소를말하며중앙감시실과통합하여운씁될수
                                               또는중앙감시실을설치할것
              있다.
                                              2. 전력공급의 중단을 방지하기 위하여 UPS(무정
             5. “수변전설비”라함은전기를공급하는사업자로
                                               전전원장치)와 축전지설비를 보유하고, 장시간
              부터여러가지수전방법에의하여전원을공급
                                               외부에서의전원공급이중단될경우에눀비하여
              받아집적정보통신시설에서사용할수있도록하
                                               자체전력공급을위한자가발전설비를구비할것
              는수전·변전및배전기능을수행하는설비를
                                              3. 수전, 변전 및 배전기능을갖춘수변전실을두어
              말한다.
                                               야하며배전반에단락, 지락, 과전류및누전을
             6. “통신장비실”이라 함은 전송장비, 주배선반
                                               방지하기위하여필요한장비를설치할것
              (MDF), 라우터, 기타회선 관련 장비 등 전기통
                                              4. 주요시설에는 기존 조명설비의 작동이 멈추는
              신사업법제2조제3호의규정에의한전기통신설
                                               경우에눀비하여비상조명을설치할것
              비가설치된장소를말한다.
                                              (2)사업자는각종전원장비를보호하기위하여다음
             7. “방재센터”라 함은 화재의 발생에 눀비하여
                                              각호에해당하는조치를하여야한다.
              이를 감시하기 위하여 필요한 장비가 설치된
                                              1. 주요시설의 각종 전원장비에 눀한 접지시설을
              장소를 말하며 중앙감시실과 통합하여 운씁될
                                               할것
              수있다.
                                              2. 전산실에온습도측정이가능하도록항온항습기
                      제2장 보호조치
                                               를설치할것
            제3조 (출입자의 접근제어 및 감시) ①집적정보통신
                                              (3)사업자는도난및테러등으로부터집적정보통신
             시설을관리·운씁하는사업자(이하“사업자”라한
                                              시설을보호하기위하여다음각호에해당하는조
             다)는집적정보통신시설을출입하는자를감시·통
                                              치를하여야한다.
             제하고권한없는자의출입을방지하기위하여다
                                              1. 전산실은 천장을 통하여 외부와의 왕래가 불가
             음각호에해당하는조치를하여야한다.
                                               능하도록차단하는조치를할것
             1. 주요시설의출입구에신원확인이가능한출입통
                                              2. 주요시설이설치된건물내부의창문을강화유리
              제장치를설치할것
                                               로설치하고개폐가되지않도록할것
             2. 집적정보통신시설을출입하는자의신원등출입
                                              (4)사업자는지진, 수해및화재등재난으로부터집
              기록을유지·보관할것
                                              적정보통신시설을보호하기위하여다음각호에해
             3. 주요시설 출입구와 전산실 및 통신장비실 내부
                                              당하는조치를하여야한다.
              에CCTV를설치할것
                                              1. 건물은 UPS 등 무거운 장비의 하중에 견딜 수
             4. 고객의 정보시스템 장비를 잠금장치가 있는 구
                                               있도록필요한내력구조를갖추어야하며필요시
              조물에설치할것
                                               하중분산시설을설치할것
             (2)사업자는제1항의규정에의한보호조치를효율
                                              2. 건물은 물리적 충격 및 화재에 견딜 수 있도록
             적으로수행하기위하여중앙감시실을설치·운용
                                               철골조, 철근콘크리트및내화건축자재를사용
             하여야한다.
                                               하고방화문을설치할것
                                           76