조달관보
                  제14838호                                             2001. 6. 29. (금요일)
               2)관련법규:이규격에특별히기술되지않는사항                   모든책임을진다.
                 에눀하여는건축법, 주택건설촉진법, 건설업법,
                                                      11)표  시:보일러에는다음과같이표시사항을
                 전기공사업법, 에너지이용합리화법 등 관련법령
                                                        부착하여야한다.
                 에적합하도록제작, 설치하여야한다.
                                                        ○형 식
               3)보일러성능:계약자는이규격서에누락된사항                   ○사용전압
                 일지라도통상적인사용에서전혀지장이없는                    ○호 칭
                 안전한보일러기능및 성능을발휘하도록하여                   ○연료소비량
                 야한다.                                   ○정격출력
               4)어구해석:보일러의 제조, 설치에 관한 규격 및
                                                        ○제조일자
                 도면상불명확한사항은발주자(수요기관)와계
                                                        ○최고사용압력
                 약자의협의에따른다.
                                                        ○제조번호
               5)사용자재:이규격에의거 사용할자재는K.S품                 ○전열면적
                 질이상이어야하며, K.S품이없을때는시중최                 ○제조자상호
                 상급자재를사용하여야한다. 다만관계기관의                12)전 원
                 형식승인품이있을때는형식승인품을사용한다.                  ○전원설비:기존배전반에 보일러까지의배선
               6)안전관리:계약자는보일러현장반입및설치시
                                                         은전선관을사용하여정상적으로가동, 운전
                 위험표시판설치등제반안전조치를취하여야하
                                                         할수있도록사용자가시공하여야한다. 
                 며, 보일러 설치시 일어나는 안전사고에 눀하여
                                                        ○사용전원
                 는모든책임을진다.                               -용량200,000Kcal/Hr이하:단상220 V
               7)제작도면 승인:본 보일러는 관련 법규에 의한                -용량 250,000Kcal/Hr이상:삼상 220/380
                 기능, 성능, 안전성이 충분히 확보되도록 하여야                V, 4 선식
                 하며,  진동, 소음 등에 눀하여도눀비책을구체            13)기타사항
                 적으로수립하여발주자의승인을득한후제조.
                                                        ○계약자는수요기관에보일러의조립도, 기초
                 설치하여야한다.
                                                         도, 전기회로도 등을 감독관에게 제출하여야
               8)설 치
                                                         한다.
                 ○설치장소:발주처감독관이지정하는장소에                   ○제작및시운전은본시방서에따르며시방서
                  기계설비공사표준시방서에의거안전하게설                    에명기되지않은사항은감독기관과협의하여
                  치한다.                                   한다. 
                 ○배 관:연료공급관, 급탕입/출구, 난방입/출 2. 기술사항
                  구를직접연결하여사용할수있도록 밸브유
                                                      1)구성품
                  니온또는플랜지등을부착하여, 보일러를설
                                                        (1)진공온수보일러본체1식
                  치, 배관, 시공함에 있어서 편리하도록 제작하             (2)연소장치(버너, 송풍기) 1식
                  여야한다.                                 (3)안전장치1식
               9)보일러시험및검사                               (4)자동제어장치1식
                 ○시운전:수요기관의입회검사에의한다.                    (5)부속품1식
               10)하자보수보증:사용자의고의적사고 또는천
                                                      2)세부제작시방
                 재지변에의한사고를제외하고는보일러의제
                                                        (1)본 체
                 조, 설치 하자에 눀하여 공인시험기관의 설치검               ○가열관은보일러용강관(STBH340) 재질을
                 사완료일로부터24개월간품질을보증하여야하                     사용하여야하며접촉전열면및방사전열
                 며 하자보수 지연으로 인한 안전사고에 눀하여                  면에균일한열이전달되도록열전달효과가
                                                   16