yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
종류가 다른 유해화학물질을 같은 보관시설 안에 보관하는 경
1)   우에는 화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막이나 바닥의 구       샘플링확인   적 부
     획선 등으로 구분하여 보관해야 한다.

                       가. 수납장의 재료는 해당 물질
                          의 취급에 적합한 기계적    샘플링확인   적 부
                          및 화학적 성질을 가질 것
     보관시설에 선반 등의 수납장
                       나. 수납장은 하중에 의하여 생
     을 설치하는 경우에는 다음의
2)                        기는 응력으로부터 안전한    샘플링확인   적 부
     기준을 따라야 한다.
                          것으로 할 것

                       다. 수납장은 유해화학물질 용
                          기가 쉽게 떨어지지 아니    샘플링확인   적 부
                          하게 조치할 것

비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


나. 그 밖에 실내 보관시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                   검사내용                    검사방법    검사결과         비고

     유해화학물질 보관시설이 설치된 건축물에는 다음의 기준에
     따라 환기설비를 설치하여야 한다. 다만, 공조설비 등이 설치되
1)   어 유효하게 배출(제8조의 기준에 따라 설치된 경우에 한한다)    샘플링확인   적 부
     이 되는 건축물이거나 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구조
     의 건축물에는 환기설비를 설치하지 아니할 수 있다.


     부식성 물질을 보관하는 건축물은 물질이 스며들 우려가 있는
2)                                         샘플링확인   적 부
     부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로 피복하여야 한다.

     유해화학물질 보관시설에는 채광 및 조명 설비를 갖추어야 한다.
3)   다만, 조명 설비가 설치되어 유효하게 조도가 확보되는 건축물에는   샘플링확인   적 부
     채광 설비를 갖추지 아니할 수 있다.
     자연발화성 물질을 쌓아 두는 경우 위험한 온도로 상승하지 못
4)                                         샘플링확인   적 부
     하도록 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


다. 검지•경보설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                    검사방법    검사결과         비고
     액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화재를 미
     리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야 한다. 다만,
     다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니
1)   하다.                                   샘플링확인   적 부
     가. 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 보관하는 시설 중 「산업표
        준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위험장
        소에 해당하는 경우로서 타법에서 정하는 기준에 따라 방폭
구조 전기기계ㆍ기구를 설치한 시설의 경우
     나. 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서 감시인(감
        시만을 전담하는 인력에 한한다.) 또는 CCTV 등 감시설비
        를 설치하여 실시간으로 모니터링을 하는 경우
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


라. 배출설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                      검사방법    검사결과        비고

     유해화학물질(인화성 액체 또는 기체, 급성독성물질, 발암성 물
     질)의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 건축물에는 그 증
     기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로 배출할 수 있도록 적절한
1)   배출설비를 설치하여야 한다. 다만, 밀폐설비이거나, 건축물의      샘플링확인   적 부
     목적상 배출설비를 설치할 수 없는 경우이거나, 다른 법령에서
     정하는 기준에 따라 강제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는
     배출설비를 설치한 경우에는 제외한다.

비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


마. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                  검사내용                      검사방법    검사결과        비고

     유해화학물질을 액체상태로 보관하는 보관설비를 설치하는 경
     우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위한 아래의
     조건을 만족하는 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수
     시설을 설치하여야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에
     따라 확산을 방지하기 위한 집수시설을 설치한 경우에는 적절
1)   하게 설치한 것으로 본다.                         샘플링확인   적 부
      가. 집수시설은 해당물질에 견디는 재질을 사용하거나 적절
         한 마감처리를 할 것
      나. 집수시설은 외부로 유출되지 아니하는 구조로 할 것
      다. 용기를 취급하는 경우에는 집수시설의 용량을 최대 단일
         용기의 100% 이상으로 할 것.

     액체상태 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 시설의 바닥둘레에
2)   는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱 등을       샘플링확인   적 부
     설치하여야 한다.

     유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하
3)                                          샘플링확인   적 부
     는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한다.

      유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한
     방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고,
4)                                          샘플링확인   적 부
     개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한
     수량을 비치하여야 한다.
     작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설(샤워시설
5)   또는 세안시설을 포함한다)을 설치하고, 접근통로에 장애물이       샘플링확인   적 부
     없도록 하여야 한다. 다만, 물반응성 물질은 제외한다
검사내용                      검사방법         검사결과      비고


비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


바. 실내 보관시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                 검사내용                      검사방법      검사결과         비고
     보관시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학
     물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이
1)
     라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고,     샘플링확인         적 부
     관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를
     하여야 한다.

     유해화학물질 보관용기에 붙어 있는 유해화학물질 표시가 잘
2)                                        샘플링확인         적 부
     보이도록 오염되거나 손상되지 아니하도록 하여야 한다.

비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


사. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

               검사내용                     검사방법      검사결과     검사원 특기사항

1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                     전수확인      적 부

2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수             전수확인      적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
   2. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
   3. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.




[별지 제16호 서식]

                유해화학물질 취급시설 정기‧수시검사표
                          (실외 저장 시설 및 설비)


[시설현황]

          시설명                  취급물질명                     연간 취급량
[검사내역]
가. 저장설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                       검사방법    검사결과   비고

                        가. 저장설비의 내면에는 부식
                           이 일어나지 않는 재질을
                                             샘플링확인   적 부
                           사용하거나 부식방지 조
                           치를 해야 한다.
     저장설비에는 해당 물질의 특
     성에 적합한 재질을 사용하는 나. 저장설비의 외면에는 녹을
1)
     등의 아래의 부식방지 조치를       방지하기 위한 도장 등을
                           하여야 한다. 다만, 설비
     하여야 한다.
                           의 재질이 부식의 우려가     샘플링확인   적 부
                           없는 스테인레스 강판 등
                           인 경우에는 그러하지 아
                           니하다.

     저장탱크에는 내부물질 상태를 확인할 수 있도록 온도계, 액위
2)                                           샘플링확인   적 부
     계, 유량계, 압력계 등의 필요한 계측장치를 설치하여야 한다.
                        가. 화재 예방상 지장이 없는 장
                                             샘플링확인   적 부
                         소에 설치할 것

                        나. 주입호스 또는 주입관과 결
                         합할 수 있고, 결합하였을 때    샘플링확인   적 부
                         물질이 새지 아니할 것

                        다. 주입구에는 밸브 또는 뚜껑
                         을 설치하고 물질 유입시
                                             샘플링확인   적 부
                         외에는 닫힘 상태를 유지할
                         것
     유해화학물질의 저장시설 및
                        라. 주입구에는 주입구를 나타
3)   설비의 주입구는 다음의 기준                         샘플링확인   적 부
                         낼 수 있는 표시를 할 것
     을 따라야 한다.
                        마. 주입구 주위에는 새어나온
                         물질이 외부로 유출되지 아
                                             샘플링확인   적 부
                         니하도록 하는 설비를 설치
                         할 것

                        바. 주입구는 함부로 개폐되지
                         않도록 잠금장치를 설치할
                         것. 다만, 주입구 조작이 엄    샘플링확인   적 부
                         격하게 제한되는 경우에는
                         그렇지 아니하다.

     저장설비의 밑판이 지반면에 가. 저장설비의 밑판 아래에 밑
     접하게 설치하는 경우에는 다      판의 부식을 유효하게 방
4)   음 중 하나의 기준에 따라 밑     지할 수 있도록 아스팔트      샘플링확인   적 부
     판 외면의 부식을 방지하기 위     샌드 등의 방식재료를 댈
     한 조치를 강구하여야 한다.      것
검사내용                         검사방법       검사결과   비고

                         나. 저장설비의 밑판에 전기방
                                                 샘플링확인       적 부
                            식의 조치를 강구할 것

                         다. 가ㆍ나의 기준과 동등 이
                            상으로 밑판의 부식을 방
                                                 샘플링확인       적 부
                            지할 수 있는 조치를 강구
                            할 것
     물반응성물질(고체물질에 한한다)의 저장설비에는 방수성의
5)                                               샘플링확인       적 부
     피복설비를 설치하여야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


나. 저장시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                          검사방법       검사결과   비고
     유해화학물질 저장시설에는 필요한 경우 조명 설비를 갖추
1)                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
     어야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


다. 배관설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                    검사내용                         검사방법       검사결과   비고

     배관 또는 그 배관(저장시설 또는 그 배관의 밸브나 콕은 제외한다)
     중 유해화학물질이 접촉하는 부분에 대해서는 유해화학물질에 의
1)   하여 그 부분이 부식되어 폭발ㆍ화재 또는 누출되는 것을 방지하기         샘플링확인       적 부
     위하여 물질의 종류ㆍ온도ㆍ농도 등에 따라 부식이 잘 되지 않는
     재료를 사용하거나 도장(塗裝) 등의 조치를 하여야 한다.

     배관의 덮개ㆍ플랜지ㆍ밸브 및 콕의 접합부는 유해화학물질의 누
     출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면을 서로
     밀착시키는 등 확실한 방법으로 하고, 설계압력이 0.2MPa를 초과
     하는 배관의 경우에는 용접 접합부 20%에 대하여 비파괴시험을
     하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 비파괴
     시험을 실시한 것으로 본다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시 시스
2)     템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록 체계 등 공정운전 실시간       샘플링확인       적 부
       모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배관
       두께측정계획을 수립하고 수행 결과를 기록 관리하는 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반검사
       (RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우
     라) 2015년 1월 1일 이후부터 2017년 12월 21일 이전에 착공한
       시설로서 화학물질관리법 제24조 제2항에 따라 실시한 검사
검사내용                     검사방법    검사결과   비고
       결과서를 갖춘 경우


                         가. 밸브 등에는 그 밸브 등의
                            개폐방향(조작스위치에 의
                            하여 그 밸브 등이 설치된
                            저장설비에 안전상 중대한
                            영향을 미치는 밸브 등에    샘플링확인   적 부
                            는 그 밸브 등의 개폐상태
                            를 포함한다)을 색채 등으
                            로 표시하여 구분되도록
                            하여야 한다.



                         나. 밸브 등(조작스위치로 개폐
                            하는 것은 제외한다)이 설
                            치된 배관에는 그 밸브 등
                            의 가까운 부분에 쉽게 알
                                             샘플링확인   적 부
                            아볼 수 있는 방법으로 그
                            배관내의 물질의 종류 및
                            방향이 표시되도록 하여야
                            한다.

     저장시설 및 설비 중 밸브 등의
                        다. 상시 사용하지 않는 밸브
     경우에는 다음의 기준에 따라 취    등은 자물쇠를 채우거나 봉
3)   급자가 그 밸브 등을 적절히 조    인하는 등의 조치를 하여야
     작할 수 있도록 조치하여야 한다.   한다. 다만, 긴급 시에 사용
                                             샘플링확인   적 부
                          하는 것이거나 일반인의 출
                          입이 철저히 통제된 구역의
                          경우에는 그러하지 아니하
                          다.


                         라. 밸브 등을 조작하는 장소에
                           는 밸브 등의 기능 및 사용
                           빈도에 따라 그 밸브 등을
                                             샘플링확인   적 부
                           확실히 조작하는 데 필요한
                           발판과 조명도를 확보해야
                           한다.



                         마. 안전밸브 또는 방출밸브에
                           설치된 스톱밸브는 그 밸브
                           의 수리 등을 위하여 특별
                                             샘플링확인   적 부
                           히 필요한 때를 제외하고는
                           항상 완전히 열어 놓아야
                           한다.



                     가. 금속성 배관의 외면에는 부
     배관을 지하에 매설하는 경우    식방지를 위하여 도장ㆍ코
                                             샘플링확인   적 부
                        팅 또는 전기방식 등의 필
4)   에는 다음의 기준에 적합하게
                        요한 조치를 할 것
     하여야 한다.
                         나. 배관의 접합부분(용접에 의   샘플링확인   적 부
검사내용                          검사방법   검사결과   비고

                           한 접합부 또는 물질의 누
                           출의 우려가 없다고 인정되
                           는 방법에 의하여 접합된
                           부분을 제외한다)에는 물질
                           의 누출여부를 점검할 수
                           있는 점검구를 설치할 것.
                           다만, 2014년 12월 31일 이
                           전 착공한 배관으로서 공정
                           운전조건(온도, 압력, 전류)
                           에 대해 안전점검 수행 및
                           기록관리를 하는 경우이거
                           나 다른 법령에 따라 실시
                           한 검사 결과 합격한 경우
                           에는 점검구를 설치한 것으
                           로 본다.

                        다. 지면에 미치는 중량이 당해
                           배관에 미치지 아니하도록         샘플링확인    적 부
                           보호할 것
     배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마
5)                                               샘플링확인    적 부
     감처리를 하여야 한다.
     배관에 가열 또는 보온을 위한 설비를 설치하는 경우에는 안
6)                                               샘플링확인    적 부
     전하게 유지될 수 있도록 관리하여야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


라. 안전밸브 등
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                    검사내용                         검사방법    검사결과   비고
     설비 중 다음의 어느 하나에 해당하는 설비에 대해서는 과압
     에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성능과 규격을 갖
     춘 안전밸브 또는 파열판 등(이하 "안전밸브 등"이라 한다)을
     설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를
     설치한 경우에는 그러하지 아니하다.
     가) 압력용기(안지름이 150mm 이하인 압력용기는 제외하며,
      압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열로 인하
      여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력 또는 설계압
      력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당한다)
1)                                               샘플링확인   적 부    정기
     나) 정변위 압축기
     다) 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구동식 펌
       프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압력을 초과하지
       않는 경우에는 제외한다.)
     라) 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에서
      액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로 한정
      한다)
     마) 그 밖의 저장설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의 최고
      사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 것
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
검사내용                        검사방법    검사결과   비고
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


마. 그 밖에 실외 저장시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                  검사내용                        검사방법    검사결과   비고

     저장설비에는 그 저장설비를 보호하기 위하여 온도상승 방지
1)                                            샘플링확인    적 부
     등 필요한 조치를 하여야 한다.

                       가. 펌프설비는 견고한 기초
                                              샘플링확인    적 부
                            위에 고정할 것

                       나.   펌프설비   주위에   높이
                            0.15m 이상의 턱을 만들   샘플링확인    적 부
                            것
     유해화학물질 이송용 펌프설
2)   비는 다음의 기준에 적합하게
                       다. 나에 따른 턱으로 구획된
     하여야 한다.
                            공간의 바닥은 물질이
                            스며들지 아니하는 재료
                                              샘플링확인    적 부
                            로 적당히 경사지게 하
                            고 그 최저부에 집수설
                            비를 설치할 것.



                       가. 압송에 사용하는 설비를 운
                          전하는 사람(이하 이 조에
                          서 "운전자"라 한다)이 보
                          기 쉬운 위치에 압력계를
                                              샘플링확인    적 부
                          설치하고 운전자가 쉽게 조
                          작할 수 있는 위치에 동력
                          을 차단할 수 있는 조치를
                          할것


                      나. 호스와 그 접속용구는 압송
     액체 유해화학물질을 동력을     하는 부식성 액체에 대하여
                        내식성(耐蝕性), 내열성 및       샘플링확인    적 부
     사용하여 호스로 압송(壓送)하
                        내한성을 가진 것을 사용할
3)   는 작업을 하는 경우에는 해당   것
     압송에 사용하는 설비에 대하
     여 다음의 조치를 하여야 한다. 다. 사용정격압력을 표시한 계
                          측기를 설치하고, 고 그 사
                                              샘플링확인    적 부
                          용정격압력을 초과하여
                          압송하지 아니할 것




                       라. 호스 내부에 이상압력이 가
                          하여져 위험할 경우에는
                                              샘플링확인    적 부
                          압송에 사용하는 설비에
                          과압방지장치를 설치할 것
검사내용                       검사방법    검사결과      비고

                         마. 호스와 호스 외의 관 및 호
                             스 간의 접속부분에는 접
                             속용구를 사용하여 누출     샘플링확인   적 부
                             이 없도록 확실히 접속할
                             것

                         가. 접지에 의한 방법         샘플링확인   적 부
     인화성, 산화성, 자연발화성 유
                         나. 공기 중의 상대습도를 70%
     해화학물질을 취급함에 있어                           샘플링확인   적 부
                            이상으로 하는 방법
     서 정전기가 발생할 우려가 있
4)
     는 설비에는 다음의 어느 하나 다. 공기를 이온화하는 방법         샘플링확인   적 부
     에 해당하는 방법으로 정전기
                         라. 기타 위와 동등 이상의 성
     를 유효하게 제거하여야 한다.
                            능을 확보하는 정전기 제     샘플링확인   적 부
                            거방법

비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


바. 검지•경보설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                   검사내용                       검사방법    검사결과      비고
     액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화재를 미
     리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야 한다. 다만, 다
     음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.
     가. 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 저장하는 시설 중 「산업표준화
       법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위험장소에 해당
1)
                                              샘플링확인   적 부
       하는 경우로서 타법에서 정하는 기준에 따라 방폭구조 전기기
       계ㆍ기구를 설치한 시설의 경우
     나. 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서 감시인
      (감시만을 전담하는 인력에 한한다.) 또는 CCTV 등 감시설
      비를 설치하여 실시간으로 모니터링을 하는 경우
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


사. 긴급차단설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                       검사방법    검사결과      비고
     저장설비에 부착된 배관에는 긴급시 물질의 누출을 효과적으
1)                                            샘플링확인   적 부
     로 차단할 수 있는 조치를 하여야 한다.
     저장시설에는 이상 사태가 발생하는 것을 방지하고 이상사태
2)   발생 시 확대를 방지하기 위하여 비상전력설비 및 통신설비를         샘플링확인   적 부
     설치하여야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


아. 배출 및 처리설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                      검사내용                 검사방법      검사결과       비고
     유해화학물질을 폐기ㆍ처리 또는 방출하는 설비를 설치하는
1)   경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 원격 조정      샘플링확인      적 부
     할 수 있는 수동조작구조로 설치하여야 한다.
     냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각ㆍ폐수처리 등의 방법으로 유
     해화학물질의 부산물, 흄, 포집가스 또는 폐수 등을 폐기ㆍ처
2)                                         샘플링확인      적 부
     리하는 공정은 유해화학물질이 외부로 방출되지 아니하도록
     한다.
     안전밸브 등으로부터 배출되는 급성독성물질은 연소ㆍ흡수ㆍ
     세정(洗淨)ㆍ포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으로 처리하여야
     한다. 또한, 유해화학물질 취급시설을 설치·운영하는 자는 다
     음 가목부터 마목까지 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 배
     출되는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 처리해야 한
     다. 다만, 바목의 경우는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장
     소로 유도하여 외부로 직접 배출할 수 있다.
     가. 배출물질 연소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등의 방법
           으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할 우려가 있는
           경우
     나. 배출물질을 연소처리할 때에 유해성기체를 발생시킬 우
           려가 있는 경우
3)   다. 고압상태의 유해화학물질이 대량으로 배출되어 연소ㆍ흡       샘플링확인      적 부
           수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등의 방법으로 완전히 처리할
           수 없는 경우
     라. 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 기체 또는 인화성
           액체 저장설비에 안전밸브 등이 설치될 때에 저장설비에
           냉각설비 또는 자동소화설비 등 안전상의 조치를 하였을
           경우
     마. 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되어 재해
           의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화설비를 설치
           하는 등 안전상의 조치를 하였을 경우
     바. 공정특성 상 배출되는 유해화학물질을 처리할 수 없으며
           처리공정 설치로 인하여 위험성이 증대될 우려가 있는
           경우
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


자. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
검사내용                      검사방법    검사결과      비고
      유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장탱크를 설치하는
      경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위하여 방
      류벽을 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전에 착
      공한 저장탱크로서 방류벽에 다음 중 어느 하나에 해당하는 조
1)                                            샘플링확인   적 부
      치를 한 경우 적절하게 설치된 것으로 본다.
       가. 거리가 협소한 측면 등에 감지기 또는 CCTV를 추가로 설치
       하여 감지경보체계를 강화한 경우
      나. 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
      액체상체 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 시설의 바닥둘레에
2)    는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱 등         샘플링확인   적 부
      을 설치하여야 한다.

      유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하
3)                                            샘플링확인   적 부
      는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한다.

      유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한
      방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고,
4)                                            샘플링확인   적 부
      개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한
      수량을 비치하여야 한다.
      작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설(샤워시설
5)    또는 세안시설을 포함한다)을 설치하고, 접근통로에 장애물이        샘플링확인   적 부
      없도록 하여야 한다. 다만, 물반응성 물질은 제외한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


차. 실외 저장시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                    검사내용                      검사방법    검사결과      비고
      저장시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학
      물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이
 1)   라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고,        샘플링확인   적 부
      관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 잠금장치 등을
      설치하여야 한다.
      이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품의 방출,
      불활성가스의 주입이나 냉각용수 등의 공급을 위한 장치를
 2)                                           샘플링확인   적 부
      설치하여야 하며 안전하고 정확하게 조작할 수 있도록 보수
      ㆍ유지하여야 한다.

      화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에 따른 한
 3)   국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에 적합한 것을 설         샘플링확인   적 부
      치하여야 하고, 항상 철저하게 보수ㆍ유지하여야 한다.

비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


카. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

               검사내용                         검사방법       검사결과     검사원 특기사항

1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                         전수확인       적 부

2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수                 전수확인       적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
   2. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
   3. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.




[별지 제17호 서식]

                   유해화학물질 취급시설 정기‧수시검사표
                            (실외 보관 시설 및 설비)


[시설현황]

          시설명                     취급물질명                       연간 취급량




[검사내역]
가. 보관시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                        검사방법          검사결과      비고
     종류가 다른 유해화학물질을 같은 보관시설 안에 보관하는 경
1)   우에는 화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막이나 바닥의 구           샘플링확인          적 부
     획선 등으로 구분하여 보관해야 한다.

                        가. 수납장의 재료는 해당 물질
                          의 취급에 적합한 기계적        샘플링확인          적 부
                          및 화학적 성질을 가질 것

                        나. 선반은 견고한 지반면에
                                               샘플링확인          적 부
     보관시설에 선반 등의 수납장      고정할 것
     을 설치하는 경우에는 다음의 다. 선반은 하중ㆍ풍하중의 영
2)
     기준을 따라야 한다.          향 등에 의하여 생기는 응
                                               샘플링확인          적 부
                          력으로부터 안전한 것으
                          로 할 것

                        라. 수납장은 유해화학물질 용
                          기가 쉽게 떨어지지 아니        샘플링확인          적 부
                          하게 조치할 것

     유해화학물질을 용기에 수납 가. 보관시설은 습기가 없고
3)                                             샘플링확인          적 부
     하여 보관 또는 취급하는 것의     배수가 잘 되는 장소에 설