yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
것으로할것. 다만, 충압펌프는제외한다.
2.3.1.17.1 임펠러는청동또는스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.3.1.17.2 펌프축은스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.3.2 고가수조의자연낙차를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.2.1 고가수조의자연낙차수두(수조의하단으로부터최고층에설치된소화전호스접결구또는헤
드까지의수직거리를말한다)는다음의식(2.3.2.1)에따라산출한수치이상유지되도록할것
H = h₁ + h₂ + h₃ … (2.3.2.1)
여기에서
H: 필요한낙차(m)
h₁: 방출구의설계압력환산수두또는노즐선단의방사압력환산수두(m)
h₂: 배관의마찰손실수두(m)
h₃: 호스의마찰손실수두(m)
2.3.2.2 고가수조에는수위계·배수관·급수관·오버플로우관및맨홀을설치할것
2.3.3 압력수조를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.3.1 압력수조의압력은다음의식(2.3.3.1)에따라산출한수치이상유지되도록할것
P = p₁ + p₂ + p₃ + p₄ … (2.3.3.1)
여기에서
P: 필요한압력(㎫)
p₁: 방출구의설계압력환산수두또는노즐선단의방사압력(㎫)
p₂: 배관의마찰손실수두압(㎫)
p₃: 낙차의환산수두압(㎫)
p₄: 호스의마찰손실수두압(㎫)
2.3.3.2 압력수조에는수위계·급수관·배수관·급기관·맨홀·압력계·안전장치및압력저하방지를위한자
동식공기압축기를설치할것
2.3.4 가압송수장치에는포헤드·고정방출구또는이동식포노즐의방사압력이설계압력또는방사압
력의허용범위를넘지않도록감압장치를설치해야한다.
2.3.5 가압송수장치는다음표2.3.5에따른표준방사량을방사할수있도록해야한다.
표2.3.5 가압송수장치의표준방사량
2.3.6 가압수조를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.6.1 가압수조의압력은2.3.5에따른방사량및방사압이20분이상유지되도록할것
2.3.6.2 가압수조및가압원은「건축법시행령」제46조에따른방화구획된장소에설치할것
2.3.6.3 가압수조를이용한가압송수장치는소방청장이정하여고시한「가압수조식가압송수장치의
성능인증및제품검사의기술기준」에적합한것으로설치할것
2.4 배관등
2.4.1 배관과배관이음쇠는다음의어느하나에해당하는것또는동등이상의강도·내식성및내열
성등을국내·외공인기관으로부터인정받은것을사용해야하고, 배관용스테인리스강관(KS D 357
6)의이음을용접으로할경우에는텅스텐불활성가스아크용접(Tungsten Inertgas Arc Welding)
방식에따른다. 다만, 2.4에서정하지않은사항은「건설기술진흥법」제44조제1항의규정에따른"
건설기준"에따른다.
2.4.1.1 배관내사용압력이1.2 ㎫미만일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 배관용탄소강관(KS D 3507)
(2) 이음매없는구리및구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의배관에한한다.
(3) 배관용스테인리스강관(KS D 3576) 또는일반배관용스테인리스강관(KS D 3595)
(4) 덕타일주철관(KS D 4311)
구분
표준방사량
포워터스프링클러헤드
75 L/min 이상
포헤드·고정포방출구또는이동식포노즐·압축
공기포헤드
각포헤드·고정포방출구또는이동식포노즐의
설계압력에따라방출되는소화약제의양
2.4.1.2 배관내사용압력이1.2 ㎫이상일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 압력배관용탄소강관(KS D 3562)
(2) 배관용아크용접탄소강강관(KS D 3583)
2.4.2 2.3.1에도불구하고다음의어느하나에해당하는장소에는소방청장이정하여고시한「소방용
합성수지배관의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한소방용합성수지배관으로설치할수
있다.
2.4.2.1 배관을지하에매설하는경우
2.4.2.2 다른부분과내화구조로구획된덕트또는피트의내부에설치하는경우
2.4.2.3 천장(상층이있는경우에는상층바닥의하단을포함한다. 이하같다)과반자를불연재료또는
준불연재료로설치하고소화배관내부에항상소화수가채워진상태로설치하는경우
2.4.3 송액관은포의방출종료후배관안의액을배출하기위하여적당한기울기를유지하도록하
고그낮은부분에배액밸브를설치해야한다.
2.4.4 포워터스프링클러설비또는포헤드설비의가지배관의배열은토너먼트방식이아니어야하며,
교차배관에서분기하는지점을기점으로한쪽가지배관에설치하는헤드의수는8개이하로한다.
2.4.5 송액관은전용으로해야한다. 다만, 포소화전의기동장치의조작과동시에다른설비의용도에
사용하는배관의송수를차단할수있거나, 포소화설비의성능에지장이없는경우에는다른설비와
겸용할수있다.
2.4.6 펌프의흡입측배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.4.6.1 공기고임이생기지않는구조로하고여과장치를설치할것
2.4.6.2 수조가펌프보다낮게설치된경우에는각펌프(충압펌프를포함한다)마다수조로부터별도로
설치할것
2.4.7 연결송수관설비의배관과겸용할경우의주배관은구경100 ㎜이상, 방수구로연결되는배관
의구경은65 ㎜이상의것으로해야한다.
2.4.8 펌프의성능시험배관은다음의기준에적합하도록설치해야한다. 다만, 공인된방법에의한별
도의성능을제시할경우에는그렇지않으며그성능을별도의기준에따라확인해야한다.
2.4.8.1 성능시험배관은펌프의토출측에설치된개폐밸브이전에서분기하여직선으로설치하고, 유
량측정장치를기준으로전단직관부에는개폐밸브를후단직관부에는유량조절밸브를설치할것. 이
경우개폐밸브와유량측정장치사이의직관부거리및유량측정장치와유량조절밸브사이의직관부
거리는해당유량측정장치제조사의설치사양에따르고, 성능시험배관의호칭지름은유량측정장치의
호칭지름에따른다.
2.4.8.2 유량측정장치는펌프의정격토출량의175 % 이상측정할수있는성능이있을것
2.4.9 가압송수장치의체절운전시수온의상승을방지하기위하여체크밸브와펌프사이에서분기한
구경20 ㎜이상의배관에체절압력이하에서개방되는릴리프밸브를설치할것
2.4.10 배관은동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치해야한다. 다만, 보온재를사
용할경우에는난연재료성능이상의것으로해야한다.
2.4.11 급수배관에설치되어급수를차단할수있는개폐밸브(포헤드·고정포방출구또는이동식포노
즐은제외한다)는개폐표시형으로해야한다. 이경우펌프의흡입측배관에는버터플라이밸브외의
개폐표시형밸브를설치해야한다.
2.4.12 2.4.11에따른개폐밸브에는그밸브의개폐상태를감시제어반에서확인할수있도록급수개폐
밸브작동표시스위치를다음의기준에따라설치해야한다.
2.4.12.1 급수개폐밸브가잠길경우탬퍼스위치의동작으로인하여감시제어반또는수신기에표시되
어야하며경보음을발할것
2.4.12.2 탬퍼스위치는감시제어반또는수신기에서동작의유무확인과동작시험, 도통시험을할수
있을것
2.4.12.3 급수개폐밸브의작동표시스위치에사용되는전기배선은내화전선또는내열전선으로설치
할것
2.4.13 배관은다른설비의배관과쉽게구분이될수있는위치에설치하거나, 그배관표면또는배
관보온재표면의색상은「한국산업표준(배관계의식별표시, KS A 0503)」또는적색으로식별이
가능하도록소방용설비의배관임을표시해야한다.
2.4.14 포소화설비에는소방차로부터그설비에송수할수있는송수구를다음의기준에따라설치해
야한다.
2.4.14.1 송수구는화재층으로부터지면으로떨어지는유리창등이송수및그밖의소화작업에지
장을주지않는장소에설치할것
2.4.14.2 송수구로부터포소화설비의주배관에이르는연결배관에개폐밸브를설치한때에는그개폐
상태를쉽게확인및조작할수있는옥외또는기계실등의장소에설치할것
2.4.14.3 송수구는구경65 ㎜의쌍구형으로할것
2.4.14.4 송수구에는그가까운곳의보기쉬운곳에송수압력범위를표시한표지를할것
2.4.14.5 송수구는하나의층의바닥면적이3,000 ㎡를넘을때마다1개이상(5개를넘을경우에는5
개로한다)을설치할것
2.4.14.6 지면으로부터높이가0.5 m 이상1 m 이하의위치에설치할것
2.4.14.7 송수구의부근에는자동배수밸브(또는직경5 ㎜의배수공) 및체크밸브를설치할것. 이경
우자동배수밸브는배관안의물이잘빠질수있는위치에설치하되, 배수로인하여다른물건이나
장소에피해를주지않아야한다.
2.4.14.8 송수구에는이물질을막기위한마개를씌울것
2.4.14.9 압축공기포소화설비를스프링클러보조설비로설치하거나압축공기포소화설비에자동으로
급수되는장치를설치한때에는송수구설치를설치하지않을수있다.
2.4.15 압축공기포소화설비의배관은토너먼트방식으로해야하고소화약제가균일하게방출되는등
거리배관구조로설치해야한다.
2.4.16 확관형분기배관을사용할경우에는소방청장이정하여고시한「분기배관의성능인증및제
품검사의기술기준」에적합한것으로설치해야한다.
2.5 저장탱크등
2.5.1 포소화약제의저장탱크(용기를포함한다. 이하같다)는다음의기준에따라설치하고, 2.6에따
른혼합장치와배관등으로연결해야한다.
2.5.1.1 화재등의재해로인한피해를받을우려가없는장소에설치할것
2.5.1.2 기온의변동으로포의발생에장애를주지않는장소에설치할것. 다만, 기온의변동에영향
을받지않는포소화약제의경우에는그렇지않다.
2.5.1.3 포소화약제가변질될우려가없고점검에편리한장소에설치할것
2.5.1.4 가압송수장치또는포소화약제혼합장치의기동에따라압력이가해지는것또는상시가압
된상태로사용되는것은압력계를설치할것
2.5.1.5 포소화약제저장량의확인이쉽도록액면계또는계량봉등을설치할것
2.5.1.6 가압식이아닌저장탱크는글라스게이지를설치하여액량을측정할수있는구조로할것
2.5.2 포소화약제의저장량은다음의기준에따른다.
2.5.2.1 고정포방출구방식은다음의양을합한양이상으로할것
2.5.2.1.1 고정포방출구에서방출하기위하여필요한양
Q = A × Q₁ × T × S … (2.5.2.1.1)
여기에서
Q
포소화약제의양(L)
A: 저장탱크의액표면적(㎡)
Q₁: 단위포소화수용액의양(L/㎡·min)
T: 방출시간(min)
S: 포소화약제의사용농도(％)
2.5.2.1.2 보조소화전에서방출하기위하여필요한양
Q = N × S × 8,000 L … (2.5.2.1.2)
여기에서
Q: 포소화약제의양(L)
N: 호스접결구개수(3개이상인경우는3개)
S: 포소화약제의사용농도(％)
2.5.2.1.3 가장먼탱크까지의송액관(내경75 ㎜이하의송액관을제외한다)에충전하기위하여필요
한양
Q = V × S × 1,000 L/㎥… (2.5.2.1.3)
여기에서
Q: 포소화약제의양(L)
V: 송액관내부의체적(㎥)
S: 포소화약제의사용농도(％)
2.5.2.2 옥내포소화전방식또는호스릴방식에있어서는다음의식에따라산출한양이상으로할것.
다만, 바닥면적이200 ㎡미만인건축물에있어서는75 %로할수있다.
Q = N × S × 6,000 L … (2.5.2.2)
여기에서
Q: 포소화약제의양(L)
N: 호스접결구개수(5개이상인경우는5개)
S: 포소화약제의사용농도(％)
2.5.2.3 포헤드방식및압축공기포소화설비에있어서는하나의방사구역안에설치된포헤드를동시
에개방하여표준방사량으로10분간방사할수있는양이상으로할것
2.6 혼합장치
2.6.1 포소화약제의혼합장치는포소화약제의사용농도에적합한수용액으로혼합할수있도록다
음어느하나에해당하는방식에따르되, 법제40조에따라제품검사에합격한것으로설치해야한
다.
(1) 펌프프로포셔너방식
(2) 프레셔프로포셔너방식
(3) 라인프로포셔너방식
(4) 프레셔사이드프로포셔너방식
(5) 압축공기포믹싱챔버방식
2.7 개방밸브
2.7.1 포소화설비의개방밸브는다음의기준에따라설치해야한다.
2.7.1.1 자동개방밸브는화재감지장치기의작동에따라자동으로개방되는것으로할것
2.7.1.2 수동식개방밸브는화재시쉽게접근할수있는곳에설치할것
2.8 기동장치
2.8.1 포소화설비의수동식기동장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.8.1.1 직접조작또는원격조작에따라가압송수장치·수동식개방밸브및소화약제혼합장치를기동
할수있는것으로할것
2.8.1.2 2 이상의방사구역을가진포소화설비에는방사구역을선택할수있는구조로할것
2.8.1.3 기동장치의조작부는화재시쉽게접근할수있는곳에설치하되, 바닥으로부터0.8 m 이상
1.5 m 이하의위치에설치하고, 유효한보호장치를설치할것
2.8.1.4 기동장치의조작부및호스접결구에는가까운곳의보기쉬운곳에각각"기동장치의조작
부" 및"접결구"라고표시한표지를설치할것
2.8.1.5 차고또는주차장에설치하는포소화설비의수동식기동장치는방사구역마다1개이상설치
할것
2.8.1.6 항공기격납고에설치하는포소화설비의수동식기동장치는각방사구역마다2개이상을설치
하되, 그중1개는각방사구역으로부터가장가까운곳또는조작에편리한장소에설치하고, 1개는
화재감지기의수신기를설치한감시실등에설치할것
2.8.2 포소화설비의자동식기동장치는화재감지기의작동또는폐쇄형스프링클러헤드의개방과연동
하여가압송수장치·일제개방밸브및포소화약제혼합장치를기동시킬수있도록다음의기준에따라
설치해야한다. 다만, 자동화재탐지설비의수신기가설치되어있고, 수신기가설치된장소에상시사
람이근무하고있으며, 화재시즉시해당조작부를작동시킬수있는경우에는그렇지않다.
2.8.2.1 폐쇄형스프링클러헤드를사용하는경우에는다음의기준에따를것
2.8.2.1.1 표시온도가79 ℃미만인것을사용하고, 1개의스프링클러헤드의경계면적은20 ㎡이하로
할것
2.8.2.1.2 부착면의높이는바닥으로부터5 m 이하로하고, 화재를유효하게감지할수있도록할것
2.8.2.1.3 하나의감지장치경계구역은하나의층이되도록할것
2.8.2.2 화재감지기를사용하는경우에는다음의기준에따를것
2.8.2.2.1 화재감지기는「자동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」2.4
(감지기)의기준에따라설치할것
2.8.2.2.2 화재감지기회로에는다음의기준에따른발신기를설치할것
(1) 조작이쉬운장소에설치하고, 스위치는바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의높이에설치할
것
(2) 특정소방대상물의층마다설치하되, 해당특정소방대상물의각부분으로부터수평거리가25 m
이하가되도록할것. 다만, 복도또는별도로구획된실로서보행거리가40 m 이상일경우에는추가
로설치해야한다.
(3) 발신기의위치를표시하는표시등은함의상부에설치하되, 그불빛은부착면으로부터15° 이상
의범위안에서부착지점으로부터10 m 이내의어느곳에서도쉽게식별할수있는적색등으로할
것
2.8.2.3 동결의우려가있는장소의포소화설비의자동식기동장치는자동화재탐지설비와연동되도록
할것
2.8.3 포소화설비의기동장치에설치하는자동경보장치는다음의기준에따라설치해야한다. 다만,
자동화재탐지설비에따라경보를발할수있는경우에는음향경보장치를설치하지않을수있다.
2.8.3.1 방사구역마다일제개방밸브와그일제개방밸브의작동여부를발신하는발신부를설치할것.
이경우각일제개방밸브에설치되는발신부대신1개층에1개의유수검지장치를설치할수있다.
2.8.3.2 상시사람이근무하고있는장소에수신기를설치하되, 수신기에는폐쇄형스프링클러헤드의
개방또는감지기의작동여부를알수있는표시장치를설치할것
2.8.3.3 하나의소방대상물에2 이상의수신기를설치하는경우에는수신기가설치된장소상호간에
동시통화가가능한설비를할것
2.9 포헤드및고정포방출구
2.9.1 포헤드(포워터스프링클러헤드·포헤드를말한다. 이하같다) 및고정포방출구는포의팽창비율에
따라다음표2.9.1에따른것으로해야한다.
표2.9.1 팽창비율에따른포및포방출구의종류
팽창비율에따른포의종류
포방출구의종류
팽창비가20 이하인것(저발포)
포헤드, 압축공기포헤드
팽창비가80 이상1,000 미만인것(고발포) 고발포용고정포방출구
2.9.2 포헤드는다음의기준에따라설치해야한다.
2.9.2.1 포워터스프링클러헤드는특정소방대상물의천장또는반자에설치하되, 바닥면적8 ㎡마다1
개이상으로하여해당방호대상물의화재를유효하게소화할수있도록할것
2.9.2.2 포헤드는특정소방대상물의천장또는반자에설치하되, 바닥면적9 ㎡마다1개이상으로하
여해당방호대상물의화재를유효하게소화할수있도록할것
2.9.2.3 포헤드는특정소방대상물별로그에사용되는포소화약제에따라1분당방사량이다음표2.
9.2.3 에따른양이상이되는것으로할것
표2.9.2.3 소방대상물및포소화약제의종류에따른포헤드의방사량(㎡/min)
소방대상물
포소화약제의종류
바닥면적1 ㎡당방사량
차고·주차장및항공기격납고
단백포소화약제
6.5 L 이상
합성계면활성제포소화약제
8.0 L 이상
수성막포소화약제
3.7 L 이상
「화재의예방및
안전관리
에관한법률시행령」별표
2의특수가연물을저장·취급
하는소방대상물
단백포소화약제
6.5 L 이상
합성계면활성제포소화약제
6.5 L 이상
수성막포소화약제
6.5 L 이상
2.9.2.4 특정소방대상물의보가있는부분의포헤드는다음표2.9.2.4의기준에따라설치할것
표2.9.2.4 포헤드와보의하단수직거리및수평거리
2.9.2.5 포헤드상호간에는다음의기준에따른거리를두도록할것
2.9.2.5.1 정방형으로배치한경우에는다음의식(2.9.2.5.1)에따라산정한수치이하가되도록할것
S = 2 × r × cos45° … (2.9.2.5.1)
여기에서
S: 포헤드상호간의거리(m)
r: 유효반경(2.1m)
2.9.2.5.2 장방형으로배치한경우에는그대각선의길이가다음의식(2.9.2.5.2)에따라산정한수치
이하가되도록할것
pt = 2 × r
… (2.9.2.5.2)
여기에서
pt: 대각선의길이(m)
r: 유효반경(2.1 m)
2.9.2.6 포헤드와벽방호구역의경계선과는2.9.2.5에따른거리의2분의1 이하의거리를둘것
2.9.2.7 압축공기포소화설비의분사헤드는천장또는반자에설치하되방호대상물에따라측벽에설
치할수있으며유류탱크주위에는바닥면적13.9 ㎡마다1개이상, 특수가연물저장소에는바닥면적
포헤드와보의하단의수직거리
포헤드와보의수평거리
0 m
0.75 m 미만
0.1 m 미만
0.75 m 이상1 m 미만
0.1 m 이상0.15 m 미만
1 m 이상1.5 m 미만
0.15 m 이상0.3 m 미만
1.5 m 이상
9.3 ㎡마다1개이상으로당해방호대상물의화재를유효하게소화할수있도록할것
표2.9.2.7 방호대상물별압축공기포분사헤드의방출량(㎡/min)
방호대상물
방호면적1 ㎡에대한1분당방출량
특수가연물
2.3 L
기타의것
1.63 L
2.9.3 차고·주차장에설치하는호스릴포소화설비또는포소화전설비는다음의기준에따라야한다.
2.9.3.1 특정소방대상물의어느층에있어서도그층에설치된호스릴포방수구또는포소화전방수구
(호스릴포방수구또는포소화전방수구가5개이상설치된경우에는5개)를동시에사용할경우각이
동식포노즐선단의포수용액방사압력이0.35 ㎫이상이고300 L/min 이상(1개층의바닥면적이200
㎡이하인경우에는230 L/min 이상)의포수용액을수평거리15 m 이상으로방사할수있도록할
것
2.9.3.2 저발포의포소화약제를사용할수있는것으로할것
2.9.3.3 호스릴또는호스를호스릴포방수구또는포소화전방수구로분리하여비치하는때에는그로
부터3 m 이내의거리에호스릴함또는호스함을설치할것
2.9.3.4 호스릴함또는호스함은바닥으로부터높이1.5 m 이하의위치에설치하고그표면에는"포
호스릴함(또는포소화전함)"이라고표시한표지와적색의위치표시등을설치할것
2.9.3.5 방호대상물의각부분으로부터하나의호스릴포방수구까지의수평거리는15 m 이하(포소화전
방수구의경우에는25 m 이하)가되도록하고호스릴또는호스의길이는방호대상물의각부분에
포가유효하게뿌려질수있도록할것
2.9.4 고발포용포방출구는다음의기준에따라설치해야한다.
2.9.4.1 전역방출방식의고발포용고정포방출구는다음의기준에따를것
2.9.4.1.1 개구부에자동폐쇄장치(「건축법시행령」제64조제1항에따른방화문또는불연재료로된
문으로포수용액이방출되기직전에개구부가자동적으로폐쇄될수있는장치를말한다)를설치할
것. 다만, 해당방호구역에서외부로새는양이상의포수용액을유효하게추가하여방출하는설비가
있는경우에는그렇지않다.
2.9.4.1.2 고정포방출구(포발생기가분리되어있는것은해당포발생기를포함한다)는특정소방대상물
및포의팽창비에따른종별에따라해당방호구역의관포체적(해당바닥면으로부터방호대상물의
높이보다0.5 m 높은위치까지의체적을말한다) 1 ㎥에대하여1분당방출량이다음표2.9.4.1.2에
따른양이상이되도록할것
표2.9.4.1.2 소방대상물및포의팽창비에따른고정포방출구의방출량(㎥/min)
소방대상물
포의팽창비
1 ㎥에대한분당포수용액방출량
항공기격납고
팽창비80 이상250 미만의것
2.00 L
팽창비250 이상500 미만의것
0.50 L
팽창비500 이상1,000 미만의것
0.29 L
차고또는주차장
팽창비80 이상250 미만의것
1.11 L
팽창비250 이상500미만의것
0.28 L
팽창비500 이상1,000 미만의것
0.16 L
특수가연물을저장또는
취급하는소방대상물
팽창비80 이상250 미만의것
1.25 L
팽창비250 이상500 미만의것
0.31 L
팽창비500 이상1,000 미만의것
0.18 L
2.9.4.1.3 고정포방출구는바닥면적500 ㎡마다1개이상으로하여방호대상물의화재를유효하게소
화할수있도록할것
2.9.4.1.4 고정포방출구는방호대상물의최고부분보다높은위치에설치할것. 다만, 밀어올리는능력
을가진것은방호대상물과같은높이로할수있다.
2.9.4.2 국소방출방식의고발포용고정포방출구는다음의기준에따를것
2.9.4.2.1 방호대상물이서로인접하여불이쉽게붙을우려가있는경우에는불이옮겨붙을우려가
있는범위내의방호대상물을하나의방호대상물로하여설치할것
2.9.4.2.2 고정포방출구(포발생기가분리되어있는것에있어서는해당포발생기를포함한다)는방호
대상물의구분에따라당해방호대상물의높이의3배(1 m 미만의경우에는1 m)의거리를수평으로
연장한선으로둘러쌓인부분의면적1 ㎡에대하여1분당방출량이다음표2.9.4.2.2에따른양이
상이되도록할것
표2.9.4.2.2 방호대상물별고정포방출구의방출량(㎡/min)
방호대상물
방호면적1 ㎡에대한1분당방출량
특수가연물
3 L
기타의것
2 L
2.10 전원
2.10.1 포소화설비에는그특정소방대상물의수전방식에따라다음의기준에따른상용전원회로의배
선을설치해야한다. 다만, 가압수조방식으로서모든기능이20분이상유효하게지속될수있는경
우에는그렇지않다.
2.10.1.1 저압수전인경우에는인입개폐기의직후에서분기하여전용배선으로해야하며, 전용의전선
관에보호되도록할것
2.10.1.2 특별고압수전또는고압수전일경우에는전력용변압기2차측의주차단기1차측에서분기
하여전용배선으로하되, 상용전원의상시공급에지장이없을경우에는주차단기2차측에서분기하
여전용배선으로할것. 다만, 가압송수장치의정격입력전압이수전전압과같은경우에는2.10.1.1의
기준에따른다.
2.10.2 포소화설비에는자가발전설비, 축전지설비(내연기관에따른펌프를설치한경우에는내연기관
의기동및제어용축전지를말한다. 이하같다) 또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었다
가필요한때전기를공급하는장치. 이하같다)에따른비상전원을설치하되, 다음각기준의어느
하나에해당하는경우에는비상전원수전설비로설치할수있다. 다만, 2 이상의변전소(「전기사업
법」제67조및「전기설비기술기준」제3조제1항제2호에따른변전소를말한다. 이하같다)로부터동
시에전력을공급받을수있거나하나의변전소로부터전력의공급이중단되는때에는자동으로다
른변전소로부터전력을공급받을수있도록상용전원을설치한경우와가압수조방식에는비상전원
을설치하지않을수있다.
2.10.2.1 2.1.1.2단서에따라호스릴포소화설비또는포소화전만을설치한차고·주차장
2.10.2.2 포헤드설비또는고정포방출설비가설치된부분의바닥면적(스프링클러설비가설치된차고·
주차장의바닥면적을포함한다)의합계가1,000 ㎡미만인것
2.10.3 2.10.2에따른비상전원중자가발전설비, 축전기설비또는전기저장장치는다음각기준에따
라설치하고, 비상전원수전설비는「소방시설용비상전원수전설비의화재안전기술기준(NFTC 602)」
에따라설치해야한다.
2.10.3.1 점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.10.3.2 포소화설비를유효하게20분이상작동할수있어야할것
2.10.3.3 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전력을공급받
을수있도록할것
2.10.3.4 비상전원(내연기관의기동및제어용축전기를제외한다)의설치장소는다른장소와방화구
획할것. 이경우그장소에는비상전원의공급에필요한기구나설비외의것(열병합발전설비에필
요한기구나설비는제외한다)을두어서는안된다.
2.10.3.5 비상전원을실내에설치하는때에는그실내에비상조명등을설치할것
2.11 제어반
2.11.1 포소화설비에는제어반을설치하되, 감시제어반과동력제어반으로구분하여설치해야한다. 다
만, 다음의어느하나에해당하는경우에는감시제어반과동력제어반으로구분하여설치하지않을수
있다.
2.11.1.1 다음의어느하나에해당하지않는특정소방대상물에설치되는경우
2.11.1.1.1 지하층을제외한층수가7층이상으로서연면적이2,000 ㎡이상인것
2.11.1.1.2 2.11.1.1.1에해당하지않는특정소방대상물로서지하층의바닥면적합계가3,000 ㎡이상인
것. 다만, 차고·주차장또는보일러실·기계실·전기실등이와유사한장소의면적은제외한다.
2.11.1.2 내연기관에따른가압송수장치를사용하는경우
2.11.1.3 고가수조에따른가압송수장치를사용하는경우
2.11.1.4 가압수조에따른가압송수장치를사용하는경우
2.11.2 감시제어반의기능은다음의기준에적합해야한다. 다만, 2.11.1의단서에따른각기준의어
느하나에해당하는경우에는2.11.2.3와2.11.2.6를적용하지않는다.
2.11.2.1 각펌프의작동여부를확인할수있는표시등및음향경보기능이있어야할것
2.11.2.2 각펌프를자동및수동으로작동시키거나중단시킬수있어야할것
2.11.2.3 비상전원을설치한경우에는상용전원및비상전원의공급여부를확인할수있어야할것
2.11.2.4 수조또는물올림수조가저수위로될때표시등및음향으로경보할것
2.11.2.5 다음의각확인회로마다도통시험및작동시험을할수있도록할것
(1) 기동용수압개폐장치의압력스위치회로
(2) 수조또는물올림수조의저수위감시회로
(3) 2.4.12에따른개폐밸브의폐쇄상태확인회로
(4) 그밖의이와비슷한회로
2.11.2.6 예비전원이확보되고예비전원의적합여부를시험할수있어야할것
2.11.3 감시제어반은다음의기준에따라설치해야한다.
2.11.3.1 화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.11.3.2 감시제어반은포소화설비의전용으로할것. 다만, 포소화설비의제어에지장이없는경우에
는다른설비와겸용할수있다.
2.11.3.3 감시제어반은다음의기준에따른전용실안에설치할것. 다만, 2.11.1의단서에따른각기
준의어느하나에해당하는경우와공장, 발전소등에서설비를집중제어·운전할목적으로설치하는
중앙제어실내에감시제어반을설치하는경우에는그렇지않다.
2.11.3.3.1 다른부분과방화구획을할것. 이경우전용실의벽에는기계실또는전기실등의감시를
위하여두께7 ㎜이상의망입유리(두께16.3 ㎜이상의접합유리또는두께28 ㎜이상의복층유리
를포함한다)로된4 ㎡미만의붙박이창을설치할수있다.
2.11.3.3.2 피난층또는지하1층에설치할것. 다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는지상2
층에설치하거나지하1층외의지하층에설치할수있다.
(1) 「건축법시행령」제35조에따라특별피난계단이설치되고그계단(부속실을포함한다) 출입구
로부터보행거리5 m 이내에전용실의출입구가있는경우
(2) 아파트의관리동(관리동이없는경우에는경비실)에설치하는경우
2.11.3.3.3 비상조명등및급·배기설비를설치할것
2.11.3.3.4 「무선통신보조설비의화재안전기술기준(NFTC 505)」2.2.3에따라유효하게통신이가능
할것(영별표4의제5호마목에따른무선통신보조설비가설치된특정소방대상물에한한다)
2.11.3.3.5 바닥면적은감시제어반의설치에필요한면적외에화재시소방대원이그감시제어반의
조작에필요한최소면적이상으로할것
2.11.3.4 2.11.3.3에따른전용실에는특정소방대상물의기계·기구또는시설등의제어및감시설비
외의것을두지않을것
2.11.4 동력제어반은다음의기준에따라설치해야한다.
2.11.4.1 앞면은적색으로하고"포소화설비용동력제어반"이라고표시한표지를설치할것
2.11.4.2 외함은두께1.5 ㎜이상의강판또는이와동등이상의강도및내열성능이있는것으로할
것
2.11.4.3 그밖의동력제어반의설치에관하여는2.11.3.1 및2.11.3.2의기준을준용할것
2.12 배선등
2.12.1 포소화설비의배선은「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기준」에서정한것외에
다음의기준에따라설치해야한다.
2.12.1.1 비상전원을설치한경우에는비상전원으로부터동력제어반및가압송수장치에이르는전원
회로의배선은내화배선으로할것. 다만, 자가발전설비와동력제어반이동일한실에설치된경우에
는자가발전기로부터그제어반에이르는전원회로의배선은그렇지않다.
2.12.1.2 상용전원으로부터동력제어반에이르는배선, 그밖의화재조기진압용스프링클러설비의감
시·조작또는표시등회로의배선은내화배선또는내열배선으로할것. 다만, 감시제어반또는동력제
어반안의감시·조작또는표시등회로의배선은그렇지않다.
2.12.2 2.12.1에따른내화배선및내열배선에사용되는전선의종류및설치방법은「옥내소화전설비
의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1) 및표2.7.2(2)의기준에따른다.
2.12.3 포소화설비의과전류차단기및개폐기에는"포소화설비용과전류차단기또는개폐기"라고표
시한표지를해야한다.
2.12.4 포소화설비용전기배선의양단및접속단자에는다음의기준에따라표지해야한다.
2.12.4.1 단자에는"포소화설비단자"라고표시한표지를부착할것
2.12.4.2 소화설비용전기배선의양단에는다른배선과식별이용이하도록표시할것
2.13 수원및가압송수장치의펌프등의겸용
2.13.1 포소화설비의수원을옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용스
프링클러설비·물분무소화설비및옥외소화전설비의수원을겸용하여설치하는경우의저수량은각소
화설비에필요한저수량을합한양이상이되도록해야한다. 다만, 이들소화설비중고정식소화설
비(펌프·배관과소화수또는소화약제를최종방출하는방출구가고정된설비를말한다. 이하같다)가
둘이상설치되어있고, 그소화설비가설치된부분이방화벽과방화문으로구획되어있는경우에는
각고정식소화설비에필요한저수량중최대의것이상으로할수있다.
2.13.2 포소화설비의가압송수장치로사용하는펌프를옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클
러설비·화재조기진압용스프링클러설비·물분무소화설비및옥외소화전설비의가압송수장치와겸용하
여설치하는경우의펌프의토출량은각소화설비에해당하는토출량을합한양이상이되도록해야
한다. 다만, 이들소화설비중고정식소화설비가둘이상설치되어있고, 그소화설비가설치된부분
이방화벽과방화문으로구획되어있으며각소화설비에지장이없는경우에는펌프의토출량중최
대의것이상으로할수있다.
2.13.3
옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용스프링클러설비·물분무소
화설비·포소화설비및옥외소화전설비의가압송수장치에있어서각토출측배관과일반급수용의가압
송수장치의토출측배관을상호연결하여화재시사용할수있다. 이경우연결배관에는개폐표시
형밸브를설치해야하며, 각소화설비의성능에지장이없도록해야한다.
2.13.4
포소화설비의
송수구를
옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용
스프링클러설비·물분무소화설비·연결송수관설비또는연결살수설비의송수구와겸용으로설치하는경
우에는스프링클러설비의송수구의설치기준에따르되각각의소화설비의기능에지장이없도록해
야한다.
◉소방청공고제2022-218호
　「할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 107A)」 제정 전문을 다음과 
같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 107A) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0581)
붙임  할로겐화합물 및 불활성기체소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 107A) 제정 전문 1부.  끝.
할로겐화합물및불활성기체소화설비의화재안전기술기준(NFTC 107A)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제1호바
목에따른물분무등소화설비중할로겐화합물및불활성기체소화설비의설치및관리에대해적용한
다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라물분무등소화설비인할로겐화합물및불활성기체소화설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「할로겐화합물및불활성기체소화
설비의화재안전성능기준(NFPC 107A)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할할로겐화합물및불활성기체소화설비
의배관배선등의공사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지
장이없는범위에서이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「할로겐화합물및불활성기체소화설비의화재안전기준(NFSC 107
A)」에적합하게설치및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "할로겐화합물및불활성기체소화약제"란할로겐화합물(할론1301, 할론2402, 할론1211 제
외) 및불활성기체로서전기적으로비전도성이며휘발성이있거나증발후잔여물을남기지않는소
화약제를말한다.
1.7.1.2 "할로겐화합물소화약제"란불소, 염소, 브롬또는요오드중하나이상의원소를포함하고있
는유기화합물을기본성분으로하는소화약제를말한다.
1.7.1.3 "불활성기체소화약제"란헬륨, 네온, 아르곤또는질소가스중하나이상의원소를기본성분으
로하는소화약제를말한다.
1.7.1.4 "충전밀도"란소화약제의중량과소화약제저장용기의내부용적과의비(중량/용적)를말한다.
1.7.1.5 "방화문"이란「건축법시행령」제64조의규정에따른60분+ 방화문, 60분방화문또는30분
방화문을말한다.
1.7.1.6 "교차회로방식"이란하나의방호구역내에2 이상의화재감지기회로를설치하고인접한2 이
상의화재감지기가화재를감지하는때에소화설비가작동하는방식을말한다.
1.7.1.7 "방호구역"이란소화설비의소화범위내에포함된영역을말한다.
1.7.1.8 "별도독립방식"이란소화약제저장용기와배관을방호구역별로독립적으로설치하는방식을
말한다.
1.7.1.9 "선택밸브"란2 이상의방호구역또는방호대상물이있어소화수또는소화약제를해당하는
방호구역또는방호대상물에선택적으로방출되도록제어하는밸브를말한다.
1.7.1.10 "설계농도"란방호대상물또는방호구역의소화약제저장량을산출하기위한농도로서소화
농도에안전율을고려하여설정한농도를말한다.
1.7.1.11 "소화농도"란규정된실험조건의화재를소화하는데필요한소화약제의농도(형식승인대상
의소화약제는형식승인된소화농도)를말한다.
1.7.1.12 "집합관"이란개별소화약제(가압용가스포함) 저장용기의방출관이연결되어있는관을말
한다.
1.7.1.13 "최대허용설계농도"란사람이상주하는곳에적용하는소화약제의설계농도로서, 인체의안
전에영향을미치지않는농도를말한다.
2. 기술기준
2.1 소화약제의종류
2.1.1 소화설비에적용되는할로겐화합물및불활성기체소화약제는다음표2.1.1에서정하는것에한
한다.
표2.1.1 소화약제의종류및화학식
소화약제
화학식
퍼플루오로부탄(이하“FC-3-1-10”이라한다)
C4F10
하이드로클로로플루오로카본혼화제
(이하“HCFC BLEND A”라한다)
HCFC-123(CHCl2CF3) : 4.7 5%
HCFC-22(CHClF2) : 82 %
HCFC-124(CHClFCF3) : 9.5 %
C10H16 : 3.75 %
글로로테트라플루오르에탄(이하“HCFC-124”라한다)
CHClFCF3
펜타플루오로에탄(이하“HFC-125”라한다)
CHF2CF3
헵타플루오로프로판(이하“HFC-227ea”라한다)
CF3CHFCF3
트리플루오로메탄(이하“HFC-23”이라한다)
CHF3
헥사플루오로프로판(이하“HFC-236fa”라한다)
CF3CH2CF3
트리플루오로이오다이드(이하“FIC-13I1”이라한다)
CF3I
붙연성·불활성기체혼합가스(이하“IG-01”이라한다)
Ar
붙연성·불활성기체혼합가스(이하“IG-100”이라한다)
N2
붙연성·불활성기체혼합가스(이하“IG-541”이라한다)
N2 : 52 %, Ar : 40 %, CO2 : 8 %
붙연성·불활성기체혼합가스(이하“IG-55”라한다)
N2 : 50 %, Ar : 50 %
도데카플루오로-2-메틸펜탄-3-원(이하“FK-5-1-12”라한다) CF3CF2C(O)CF(CF3)2
2.2 설치제외
2.2.1 할로겐화합물및불활성기체소화설비는다음의장소에는설치할수없다.
2.2.1.1 사람이상주하는곳으로써2.4.2의최대허용설계농도를초과하는장소
2.2.1.2 「위험물안전관리법시행령」별표1의제3류위험물및제5류위험물을저장·보관·사용하는장
소. 다만, 소화성능이인정되는위험물은제외한다.
2.3 저장용기
2.3.1 할로겐화합물및불활성기체소화약제의저장용기는다음의기준에적합한장소에설치해야한
다.
2.3.1.1 방호구역외의장소에설치할것. 다만, 방호구역내에설치할경우에는피난및조작이용이
하도록피난구부근에설치해야한다.
2.3.1.2 온도가55 ℃이하이고, 온도변화가작은곳에설치할것
2.3.1.3 직사광선및빗물이침투할우려가없는곳에설치할것
2.3.1.4 방화문으로방화구획된실에설치할것
2.3.1.5 용기의설치장소에는해당용기가설치된곳임을표시하는표지를할것
2.3.1.6 용기간의간격은점검에지장이없도록3 ㎝이상의간격을유지할것
2.3.1.7 저장용기와집합관을연결하는연결배관에는체크밸브를설치할것. 다만, 저장용기가하나의
방호구역만을담당하는경우에는그렇지않다.
2.3.2 할로겐화합물및불활성기체소화약제의저장용기는다음의기준에적합해야한다.
2.3.2.1 저장용기의충전밀도및충전압력은표2.3.2.1(1) 및표2.3.2.1(2)에따를것
표2.3.2.1(1) 할로겐화합물소화약제저장용기의충전밀도·충전압력및배관의최소사용설계압력
(가) 소화약제
(나) 항목
(다)
HFC-227ea
(라)
FC-3-1-10
(마)
HCFC BLEND A
최대충전밀도(㎏/㎥)
1,201.4
1,153.3
1,153.3
1,281.4
900.2
900.2
21℃충전압력(㎪)
1,034*
2,482*
4,137*
2,482*
4,137*
2,482*
최소사용설계압력(㎪)
1,379
2,868
5,654
2,482
4,689
2,979
(바)소화약제
(사)항목
(아)
HFC-23
최대충전밀도(㎏/㎥)
768.9
720.8
640.7
560.6
480.6
21℃충전압력(㎪)
4,198**
4,198**
4,198**
4,198**
4,198**
최소사용설계압력(㎪)
9,453
8,605
7,626
6,943
6,392
(자)소화약제
(차) 항목
(카)
HCFC-124
(타)
HFC-125
(파)
HFC-236fa
(하)
FK-5-1-12
최대충전밀도(㎏/㎥)
1,185.4
1,185.4
865
897
1,185.4
1,201.4
1,185.4
1,441.7
21℃충전압력(㎪)
1,655*
2,482*
2,482*
4,137*
1,655*
2,482*
4,137*
2,482*, 4,206*
최소사용설계압력(㎪)
1,951
3,199
3,392
5,764
1,931
3,310
6,068
2,482, 4,206
[비고] 1. “*” 표시는질소로축압한경우를표시한다.
2. “**” 표시는질소로축압하지않은경우를표시한다.
표2.3.2.1(2) 불활성기체소화약제저장용기의충전밀도·충전압력및배관의최소사용설계압력
(거) 소화약제
(너) 항목
(더)
IG-01
(러)
IG-541
(머)
IG-55
(버)
IG-100
21℃충전압력(㎪)
16,341
20,436
14,997
19,996
31,125
15,320
20,423
30,634
16,575
22,312
28,000
최소사용설계
압력(㎪)
1차측
16,341
20,436
14,997
19,996
31,125
15,320
20,423
30,634
16,575
22,312
227.4
2차측
“[비고] 2” 참조
[비고] 1. 1차측과2차측은감압장치를기준으로한다.
2. 2차측의최소사용설계압력은제조사의설계프로그램에의한압력값에따른다.
2.3.2.2 저장용기는약제명·저장용기의자체중량과총중량·충전일시·충전압력및약제의체적을표시
할것
2.3.2.3 동일집합관에접속되는저장용기는동일한내용적을가진것으로충전량및충전압력이같
도록할것
2.3.2.4 저장용기에충전량및충전압력을확인할수있는장치를하는경우에는해당소화약제에적
합한구조로할것
2.3.2.5 저장용기의약제량손실이5 %를초과하거나압력손실이10 %를초과할경우에는재충전하
거나저장용기를교체할것. 다만, 불활성기체소화약제저장용기의경우에는압력손실이5 %를초과
할경우재충전하거나저장용기를교체해야한다.
2.3.3 하나의방호구역을담당하는저장용기의소화약제의체적합계보다소화약제의방출시방출경
로가되는배관(집합관을포함한다)의내용적의비율이할로겐화합물및불활성기체소화약제제조업
체(이하"제조업체"라한다)의설계기준에서정한값이상일경우에는해당방호구역에대한설비는
별도독립방식으로해야한다.
2.4 소화약제량의산정
2.4.1 소화약제의저장량은다음의기준에따른다.
2.4.1.1 할로겐화합물소화약제는다음식(2.4.1.1)에따라산출한양이상으로할것
W = V / S × [C / (100 - C)] ··· (2.4.1.1)
여기에서
W: 소화약제의무게(㎏)
V: 방호구역의체적(m³)
C: 체적에따른소화약제설계농도(%)
S: 소화약제별선형상수(K1 + K2 × t)(m³/㎏)
※ t: 방호구역의최소예상온도(℃)
소화약제
K1
K2
FC-3-1-10
HCFC BLEND A
HCFC-124
HFC-125
HFC-227ea
HFC-23
HFC-236fa
FIC-13I1
FK-5-1-12
0.094104
0.2413
0.1575
0.1825
0.1269
0.3164
0.1413
0.1138
0.0664
0.00034455
0.00088
0.0006
0.0007
0.0005
0.0012
0.0006
0.0005
0.0002741
2.4.1.2 불활성기체소화약제는다음식(2.4.1.2)에따라산출한양이상으로할것
X = 2.303( Vs / S) × Log10 [100 / (100 - C)] ··· (2.4.1.2)
여기에서
X: 공간체적당더해진소화약제의부피(㎥/㎥)
C: 체적에따른소화약제설계농도(%)
Vs: 20 °C에서소화약제의비체적(㎥/㎏)
S: 소화약제별선형상수(K1 + K2 × t)(㎥/㎏)
※ t: 방호구역의최소예상온도(℃)
소화약제
K1
K2
IG-01
IG-100
IG-541
1G-55
0.5685
0.7997
0.65799
0.6598
0.00208
0.00293
0.00293
0.00242
2.4.1.3 체적에따른소화약제의설계농도(%)는상온에서제조업체의설계기준에서정한실험수치를
적용한다. 이경우설계농도는소화농도(%)에안전계수(A·C급화재1.2, B급화재1.3)를곱한값으
로할것
2.4.2 2.4.1의기준에의해산출한소화약제량은사람이상주하는곳에서는표2.4.2에따른최대허용
설계농도를초과할수없다.
표2.4.2 할로겐화합물및불활성기체소화약제최대허용설계농도
소화약제
최대허용설계농도(%)
FC-3-1-10
HCFC BLEND A
HCFC-124
HFC-125
HFC-227ea
HFC-23
HFC-236fa
FIC-13I1
FK-5-1-12
IG-01
IG-100
IG-541
IG-55
40
10
1.0
11.5
10.5
30
12.5
0.3
10
43
43
43
43
2.4.3 방호구역이2 이상인장소의소화설비가2.3.3의기준에해당하지않는경우에한하여가장큰
방호구역에대하여2.4.1의기준에의해산출한양이상이되도록해야한다.
2.5 기동장치
2.5.1 할로겐화합물및불활성기체소화설비의수동식기동장치는다음의기준에따라설치해야한다.
이경우수동식기동장치의부근에는소화약제의방출을지연시킬수있는방출지연스위치(자동복귀
형스위치로서수동식기동장치의타이머를순간정치시키는기능의스위치를말한다)를설치해야한
다.
2.5.1.1 방호구역마다설치할것
2.5.1.2 해당방호구역의출입구부근등조작을하는자가쉽게피난할수있는장소에설치할것
2.5.1.3 기동장치의조작부는바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의위치에설치하고, 보호판등에
따른보호장치를설치할것
2.5.1.4 기동장치인근의보기쉬운곳에"할로겐화합물및불활성기체소화설비수동식기동장치"라
는표지를할것
2.5.1.5 전기를사용하는기동장치에는전원표시등을설치할것
2.5.1.6 기동장치의방출용스위치는음향경보장치와연동하여조작될수있는것으로할것
2.5.1.7 50 N 이하의힘을가하여기동할수있는구조로할것
2.5.2 할로겐화합물및불활성기체소화설비의자동식기동장치는자동화재탐지설비의감지기의작동
과연동하는것으로서다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.2.1 자동식기동장치에는수동으로도기동할수있는구조로할것
2.5.2.2 전기식기동장치로서7병이상의저장용기를동시에개방하는설비는2병이상의저장용기에
전자개방밸브를부착할것
2.5.2.3 가스압력식기동장치는다음의기준에따를것
2.5.2.3.1 기동용가스용기및해당용기에사용하는밸브는25 ㎫이상의압력에견딜수있는것으
로할것
2.5.2.3.2 기동용가스용기에는내압시험압력의0.8배부터내압시험압력이하에서작동하는안전장치를
설치할것
2.5.2.3.3 기동용가스용기의체적은5 L 이상으로하고, 해당용기에저장하는질소등의비활성기체
는6.0 ㎫이상(21 ℃기준)의압력으로충전할것
2.5.2.3.4 질소등의비활성기체기동용가스용기에는충전여부를확인할수있는압력게이지를설치
할것
2.5.2.4 기계식기동장치는저장용기를쉽게개방할수있는구조로할것
2.5.3 할로겐화합물및불활성기체소화설비가설치된부분의출입구등의보기쉬운곳에소화약제의
방출을표시하는표시등을설치해야한다.
2.6 제어반등
2.6.1 할로겐화합물및불활성기체소화설비의제어반및화재표시반은다음의기준에따라설치해야
한다. 다만, 자동화재탐지설비의수신기제어반이화재표시반의기능을가지고있는것은화재표시반
을설치하지않을수있다.
2.6.1.1 제어반은수동기동장치또는감지기에서의신호를수신하여음향경보장치의작동, 소화약제의
방출또는지연등기타의제어기능을가진것으로하고, 제어반에는전원표시등을설치할것
2.6.1.2 화재표시반은제어반에서의신호를수신하여작동하는기능을가진것으로하되, 다음의기준
에따라설치할것
2.6.1.2.1 각방호구역마다음향경보장치의조작및감지기의작동을명시하는표시등과이와연동하
여작동하는벨·버저등의경보기를설치할것. 이경우음향경보장치의조작및감지기의작동을명
시하는표시등을겸용할수있다.
2.6.1.2.2 수동식기동장치는그방출용스위치의작동을명시하는표시등을설치할것
2.6.1.2.3 소화약제의방출을명시하는표시등을설치할것
2.6.1.2.4 자동식기동장치는자동·수동의절환을명시하는표시등을설치할것
2.6.1.3 제어반및화재표시반은화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없고점검에편
리한장소에설치할것
2.6.1.4 제어반및화재표시반에는해당회로도및취급설명서를비치할것
2.7 배관
2.7.1 할로겐화합물및불활성기체소화설비의배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.7.1.1 배관은전용으로할것
2.7.1.2 배관·배관부속및밸브류는저장용기의방출내압을견딜수있어야하며, 다음의기준에적
합할것. 이경우설계내압은표2.3.2.1(1) 및표2.3.2.1(2)에서정한최소사용설계압력이상으로해
야한다.
2.7.1.2.1 강관을사용하는경우의배관은압력배관용탄소강관(KS D 3562) 또는이와동등이상의강
도를가진것으로서아연도금등에따라방식처리된것을사용할것
2.7.1.2.2 동관을사용하는경우의배관은이음이없는동및동합금관(KS D 5301)의것을사용할것
2.7.1.2.3 배관의두께는다음의식(2.7.1.2.3)에서구한값(t) 이상일것다만, 방출헤드설치부는제
외한다.



··· (2.7.1.2.3)
여기에서
t: 배관의두께(㎜)
P: 최대허용압력(㎪)
D: 배관의바깥지름(㎜)
SE: 최대허용응력(㎪)(배관재질인장강도의1/4값과항복점의2/3 값중작은값× 배관이음효율×
1.2)
※ 배관이음효율
ㆍ이음매없는배관: 1.0
ㆍ전기저항용접배관: 0.85
ㆍ가열맞대기용접배관: 0.60
A: 나사이음, 홈이음등의허용값(㎜)[헤드설치부분은제외한다]
ㆍ나사이음: 나사의높이
ㆍ절단홈이음: 홈의깊이
ㆍ용접이음: 0
2.7.1.3 배관부속및밸브류는강관또는동관과동등이상의강도및내식성이있는것으로할것
2.7.2 배관과배관, 배관과배관부속및밸브류의접속은나사접합, 용접접합, 압축접합또는플랜지
접합등의방법을사용해야한다.
2.7.3 배관의구경은해당방호구역에할로겐화합물소화약제는10초이내에, 불활성기체소화약제는
A·C급화재2분, B급화재1분이내에방호구역각부분에최소설계농도의95 % 이상에해당하는
약제량이방출되도록해야한다.
2.8 선택밸브
2.8.1 하나의특정소방대상물또는그부분에2 이상의방호구역또는방호대상물이있어소화약제
저장용기를공용하는경우에는다음의기준에따라선택밸브를설치해야한다.
2.8.1.1 방호구역마다설치할것
2.8.1.2 각선택밸브에는해당방호구역을표시할것
2.9 분사헤드
2.9.1 할로겐화합물및불활성기체소화설비의분사헤드는다음의기준에따라야한다.
2.9.1.1 분사헤드의설치높이는방호구역의바닥으로부터최소0.2 m 이상최대3.7 m 이하로해야
하며천장높이가3.7 m를초과할경우에는추가로다른열의분사헤드를설치할것. 다만, 분사헤드
의성능인정범위내에서설치하는경우에는그렇지않다.
2.9.1.2 분사헤드의개수는방호구역에2.7.3에따른방출시간이충족되도록설치할것
2.9.1.3 분사헤드에는부식방지조치를해야하며오리피스의크기, 제조일자, 제조업체가표시되도록
할것
2.9.2 분사헤드의방출률및방출압력은제조업체에서정한값으로할것
2.9.3 분사헤드의오리피스의면적은분사헤드가연결되는배관구경면적의70 % 이하가되도록할
것
2.10 자동식기동장치의화재감지기
2.10.1 할로겐화합물및불활성기체소화설비의자동식기동장치는다음의기준에따른화재감지기를
설치해야한다.
2.10.1.1 각방호구역내의화재감지기의감지에따라작동되도록할것
2.10.1.2 화재감지기의회로는교차회로방식으로설치할것. 다만, 화재감지기를「자동화재탐지설비
및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」2.4.1 단서의각감지기로설치하는경우에는그
렇지않다.
2.10.1.3 교차회로내의각화재감지기회로별로설치된화재감지기1개가담당하는바닥면적은「자
동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」2.4.3.5, 2.4.3.8부터2.4.3.10까지의
규정에따른바닥면적으로할것
2.11 음향경보장치
2.11.1 할로겐화합물및불활성기체소화설비의음향경보장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.11.1.1 수동식기동장치를설치한것은그기동장치의조작과정에서, 자동식기동장치를설치한것
은화재감지기와연동하여자동으로경보를발하는것으로할것
2.11.1.2 소화약제의방출개시후1분이상경보를계속할수있는것으로할것
2.11.1.3 방호구역또는방호대상물이있는구획안에있는자에게유효하게경보할수있는것으로
할것
2.11.2 방송에따른경보장치를설치할경우에는다음의기준에따라야한다.
2.11.2.1 증폭기재생장치는화재시연소의우려가없고, 유지관리가쉬운장소에설치할것
2.11.2.2 방호구역또는방호대상물이있는구획의각부분으로부터하나의확성기까지의수평거리는
25 m 이하가되도록할것
2.11.2.3 제어반의복구스위치를조작하여도경보를계속발할수있는것으로할것
2.12 자동폐쇄장치
2.12.1 할로겐화합물및불활성기체소화설비를설치한특정소방대상물또는그부분에대하여는다음
의기준에따라자동폐쇄장치를설치해야한다.
2.12.1.1 환기장치등을설치한것은소화약제가방출되기전에해당환기장치등이정지될수있도