조달관보
               제14838호                                     2001. 6. 29. (금요일)
              (1)본 체                             -과열방지기능
                ○동 체:보일러제작용강판(KSB6233 기
                                                 -긴급연소차단장치
                 준)을 자동절단기로정확히절단, 면취후유
                                                 -기타작동및기능제어기능
                 압프레스 및 자동굽힘롤러(BENDING
                                               (5)전자동연수장치및재생장치
                 ROLLER)를 이용 진원이 되도록 가공하여
                                                ○스케일생성을방지하기위하여경수를연수
                 접속부는용접시공후잔류응력을제거하기
                                                 로처리하도록하며, 수지의재생은전자동
                 위한소둔공정을거쳐야한다.
                                                 으로한다.
                ○연관및관판:보일러용강관(STBH340동
                                                ○보일러용량에적합하도록수지량및채수량
                 등이상)재질을사용하며, 절단면은확관기로
                                                 을고려하여공급하여야한다.
                 확관후관판과용접결합하며용접부는소정
                                               (6)약품주입장치:정량 주입펌프로서 보일러내
                 의수압시험에견딜수있도록제작하여야한
                                                에급수되는보급수의PH를조정하고농축된
                 다. 
                                                부유물이수관벽에부착되지않도록한다.
                ○보온및케이싱:동체의외부는보온재로충
                                               (7)안전장치
                 진, 보온하고 외관은 0.5t 강판으로 마감하
                                                ○수위조절기
                 여야한다.
                                                ○보일러압력조절장치
              (2)연소장치
                                                ○화염검지기
                ○버너및착화설비는그성능이우수하고완
                                                ○전동기과부하차단장치
                 전연소되어야하며자동착화가확실하게제
                                                ○배기가스써모스타트
                 어될수있도록한다. 
                                                ○안전밸브
                ○버너형식:유압분무식
                                               (8)자동연속블로우장치:보일러 관내부의 관수
              (3)급수펌프
                                                농축을방지하기위하여보일러의가동시에는
                ○펌프의양정및토출량을보일러최고사용
                                                관수의8%를연속적으로배출하여관수의농
                 압력을고려하여정격용량및효율이출력
                                                도에의한스케일성분이고착되지않는허용
                 될수있도록하여야한다.
                                                범위내로자동조절되도록한다.
                ○부속품은다음과같다.
                                               (9)수량계
                 -급수밸브, 채크밸브, 스트레너, 공기빼기
                                               (10)부속품
                  콕크, 배수용콕크
                                                -주증기밸브
              (4)자동제어장치
                                                -급수밸브
                ○급수, 가스연소, 버너, 송풍기, 압력조정, 착
                                                -블로우밸브
                 화, 미연소 가스 배출 등이 전자동으로되어
                                                -압력계
                 야하며이상이있을시는경보및모든기능
                                                -수위조절기
                 이안전하게차단되어야한다.
                                                -저수위경보장치
                ○다음과같은기능이내장되어야한다.
                                                -검사구
                 -정상적인운전표시기능
                 -저수위경보기능
                                            ◉조달청중앙보급창공고제2001-145호
                 -착화실패또는실화되었을때경보기능
                                                칼라TV단가계약체결공고
                 -비정상화염발생시연료차단경보기능
                                              칼라TV에눀한제3자를위한연간단가계약이다음
                 -위치제어기능
                                            과 같이체결되었음을알려드립니다.
                 -배기가스(써모스타트) 
                                                2001년6 월29일
                 -불착화차단장치
                                                           조달청중앙보급창장
                 -과전류차단장치
                                           21