yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「연결살수설비의화재안전기준(NFSC 503)」에적합하게설치및
관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "호스접결구"란호스를연결하는데사용되는장비일체를말한다.
1.7.1.2 "체크밸브"란흐름이한방향으로만흐르도록되어있는밸브를말한다.
1.7.1.3 "주배관"이란수직배관을통해교차배관에급수하는배관을말한다.
1.7.1.4 "교차배관"이란주배관을통해가지배관에급수하는배관을말한다.
1.7.1.5 "가지배관"이란헤드가설치되어있는배관을말한다.
1.7.1.6 "분기배관"이란배관측면에구멍을뚫어둘이상의관로가생기도록가공한배관으로서다
음의분기배관을말한다.
(1) "확관형분기배관"이란배관의측면에조그만구멍을뚫고소성가공으로확관시켜배관용접이음
자리를만들거나배관용접이음자리에배관이음쇠를용접이음한배관을말한다.
(2) "비확관형분기배관"이란배관의측면에분기호칭내경이상의구멍을뚫고배관이음쇠를용접이
음한배관을말한다.
1.7.1.7 "송수구"란소화설비에소화용수를보급하기위하여건물외벽또는구조물에설치하는관을
말한다.
1.7.1.8 "연소할우려가있는개구부"란각방화구획을관통하는컨베이어에스컬레이터또는이와
유사한시설의주위로서방화구획을할수없는부분을말한다.
1.7.1.9 "선택밸브"란둘이상의방호구역또는방호대상물이있어, 소화수또는소화약제를해당하는
방호구역또는방호대상물에선택적으로방출되도록제어하는밸브를말한다.
1.7.1.10 "자동개방밸브"란전기적또는기계적신호에의해자동으로개방되는밸브를말한다.
1.7.1.11 "자동배수밸브"란배관의도중에설치되어배관내잔류수를자동으로배수시켜주는밸브
를말한다.
2. 기술기준
2.1 송수구등
2.1.1 연결살수설비의송수구는다음의기준에따라설치하여야한다.
2.1.1.1 소방차가쉽게접근할수있고노출된장소에설치할것
2.1.1.2 가연성가스의저장취급시설에설치하는연결살수설비의송수구는그방호대상물로부터20
m 이상의거리를두거나방호대상물에면하는부분이높이1.5 m 이상폭2.5 m 이상의철근콘크리
트벽으로가려진장소에설치해야한다.
2.1.1.3 송수구는구경65 ㎜의쌍구형으로설치할것. 다만, 하나의송수구역에부착하는살수헤드의
수가10개이하인것은단구형인것으로할수있다.
2.1.1.4 개방형헤드를사용하는송수구의호스접결구는각송수구역마다설치할것. 다만, 송수구역을
선택할수있는선택밸브가설치되어있고각송수구역의주요구조부가내화구조로되어있는경우
에는그렇지않다.
2.1.1.5 소방관의호스연결등소화작업에용이하도록지면으로부터높이가0.5 m 이상1 m 이하의
위치에설치할것
2.1.1.6 송수구로부터주배관에이르는연결배관에는개폐밸브를설치하지않을것. 다만, 스프링클러
설비물분무소화설비포소화설비또는연결송수관설비의배관과겸용하는경우에는그렇지않다.
2.1.1.7 송수구의부근에는"연결살수설비송수구"라고표시한표지와송수구역일람표를설치할것.
다만, 2.1.2에따른선택밸브를설치한경우에는그렇지않다.
2.1.1.8 송수구에는이물질을막기위한마개를씌울것
2.1.2 연결살수설비의선택밸브는다음의기준에따라설치해야한다. 다만, 송수구를송수구역마다
설치한때에는그렇지않다.
2.1.2.1 화재시연소의우려가없는장소로서조작및점검이쉬운위치에설치할것
2.1.2.2 자동개방밸브에따른선택밸브를사용하는경우에는송수구역에방수하지않고자동밸브의
작동시험이가능하도록할것
2.1.2.3 선택밸브의부근에는송수구역일람표를설치할것
2.1.3 송수구의가까운부분에자동배수밸브와체크밸브를다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.3.1 폐쇄형헤드를사용하는설비의경우에는송수구ㆍ자동배수밸브ㆍ체크밸브의순서로설치할
것
2.1.3.2 개방형헤드를사용하는설비의경우에는송수구ㆍ자동배수밸브의순서로설치할것
2.1.3.3 자동배수밸브는배관안의물이잘빠질수있는위치에설치하되, 배수로인하여다른물건
또는장소에피해를주지않을것
2.1.4 개방형헤드를사용하는연결살수설비에있어서하나의송수구역에설치하는살수헤드의수는1
0개이하가되도록해야한다.
2.2 배관등
2.2.1 배관과배관이음쇠는다음의어느하나에해당하는것또는동등이상의강도·내식성및내열
성을국내·외공인기관으로부터인정받은것을사용해야한다. 다만, 본기준에서정하지않은사항
은「건설기술진흥법」제44조제1항의규정에따른"건설기준"에따른다.
2.2.1.1 배관내사용압력이1.2 ㎫미만일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 배관용탄소강관(KS D 3507)
(2) 이음매없는구리및구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의배관에한정한다.
(3) 배관용스테인리스강관(KS D 3576) 또는일반배관용스테인리스강관(KS D 3595). 다만, 배관용
스테인리스강관(KS D 3576)의이음을용접으로할경우에는텅스텐불활성가스아크용접(Tungste
n Inertgas Arc Welding)방식에따른다.
(4) 덕타일주철관(KS D 4311)
2.2.1.2 배관내사용압력이1.2 ㎫이상일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 압력배관용탄소강관(KS D 3562)
(2) 배관용아크용접탄소강강관(KS D 3583)
2.2.2 2.2.1에도불구하고다음의어느하나에해당하는장소에는소방청장이정하여고시한「소방용
합성수지배관의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한소방용합성수지배관으로설치할수
있다.
2.2.2.1 배관을지하에매설하는경우
2.2.2.2 다른부분과내화구조로구획된덕트또는피트의내부에설치하는경우
2.2.2.3 천장(상층이있는경우에는상층바닥의하단을포함한다. 이하같다)과반자를불연재료또는
준불연재료로설치하고소화배관내부에항상소화수가채워진상태로설치하는경우
2.2.3 연결살수설비의배관의구경은다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.3.1 연결살수설비전용헤드를사용하는경우에는다음표2.2.3.1에따른구경이상으로할것
표2.2.3.1 연결살수설비전용헤드수별급수관의구경
하나의배관에부착하는
연결살수설비전용헤드의개수
1개
2개
3개
4개또는5개
6개이상
10개이하
배관의구경
32 ㎜
40 ㎜
50 ㎜
65 ㎜
80 ㎜
2.2.3.2 스프링클러헤드를사용하는경우에는「스프링클러설비의화재안전기술기준(NFTC 103)」2.
5.3.3의표2.5.3.3에따를것
2.2.4 폐쇄형헤드를사용하는연결살수설비의배관은다음의
기준에따라설치해야한다.
2.2.4.1 주배관은다음의어느하나에해당하는배관또는수조에접속해야한다. 이경우접속부분에
는체크밸브를설치하되점검하기쉽게해야한다.
(1) 옥내소화전설비의주배관(옥내소화전설비가설치된경우에한정한다)
(2) 수도배관(연결살수설비가설치된건축물안에설치된수도배관중구경이가장큰배관을말한
다)
(3) 옥상에설치된수조(다른설비의수조를포함한다)
2.2.4.2 시험배관을다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.4.2.1 송수구에서가장먼거리에위치한가지배관의끝으로부터연결하여설치할것
2.2.4.2.2 시험장치배관의구경은25 ㎜이상으로하고, 그끝에는물받이통및배수관을설치하여
시험중방사된물이바닥으로흘러내리지않도록할것. 다만, 목욕실화장실또는그밖의배수처
리가쉬운장소의경우에는물받이통또는배수관을설치하지않을수있다.
2.2.5 개방형헤드를사용하는연결살수설비의수평주행배관은
헤드를향하여상향으로100분의1 이
상의기울기로설치하고주배관중낮은부분에는자동배수밸브를2.1.3.3의기준에따라설치해야한
다.
2.2.6 가지배관또는교차배관을설치하는경우에는가지배관의배열은토너먼트(Tournament)방식이
아니어야하며, 가지배관은교차배관또는주배관에서분기되는지점을기점으로한쪽가지배관에설
치되는헤드의개수는8개이하로해야한다.
2.2.7 습식연결살수설비의배관은동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치해야한
다. 다만, 보온재를사용할경우에는난연재료성능이상인것으로해야한다.
2.2.8 급수배관에설치되어급수를차단할수있는개폐밸브는개폐표시형으로해야한다. 이경우
펌프의흡입측배관에는버터플라이밸브(볼형식인것을제외한다) 외의개폐표시형밸브를설치해야한
다.
2.2.9 연결살수설비교차배관의위치청소구및가지배관의헤드설치는다음의기준에따른다.
2.2.9.1 교차배관은가지배관과수평으로설치하거나또는가지배관밑에설치하고, 그구경은2.2.3에
따르되, 최소구경이40 ㎜이상이되도록할것
2.2.9.2 폐쇄형헤드를사용하는연결살수설비의청소구는주배관또는교차배관(교차배관을설치하는
경우에한정한다) 끝에40 ㎜이상크기의개폐밸브를설치하고, 호스접결이가능한나사식또는고
정배수배관식으로할것. 이경우나사식의개폐밸브는옥내소화전호스접결용의것으로하고, 나사
보호용의캡으로마감해야한다.
2.2.9.3 폐쇄형헤드를사용하는연결살수설비에하향식헤드를설치하는경우에는가지배관으로부터
헤드에이르는헤드접속배관은가지배관상부에서분기할것. 다만, 소화설비용수원의수질이「먹
는물관리법」제5조에따라먹는물의수질기준에적합하고덮개가있는저수조로부터물을공급받는
경우에는가지배관의측면또는하부에서분기할수있다.
2.2.10 배관에설치되는행거는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.10.1 가지배관에는헤드의설치지점사이마다1개이상의행거를설치하되, 헤드간의거리가3.5
m를초과하는경우에는3.5 m 이내마다1개이상설치할것. 이경우상향식헤드와행거사이에는8
㎝이상의간격을두어야한다.
2.2.10.2 교차배관에는가지배관과가지배관사이마다1개이상의행거를설치하되, 가지배관사이의
거리가4.5 m를초과하는경우에는4.5 m 이내마다1개이상설치할것
2.2.10.3 2.2.10.1와2.2.10.2의수평주행배관에는4.5 m 이내마다1개이상설치할것
2.2.11 확관형분기배관을사용할경우에는소방청장이정하여고시한「분기배관의성능인증및제
품검사의기술기준」에적합한것으로설치해야한다.
2.2.12 배관은다른설비의배관과쉽게구분이될수있는위치에설치하거나, 그배관표면또는배
관보온재표면의색상은식별이가능하도록「한국산업표준(배관계의식별표시, KS A 0503)」또는
적색으로소방용설비의배관임을표시해야한다.
2.3 헤드
2.3.1 연결살수설비의헤드는연결살수설비전용헤드또는스프링클러헤드로설치해야한다.
2.3.2 건축물에설치하는연결살수설비의헤드는다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.2.1 천장또는반자의실내에면하는부분에설치할것
2.3.2.2 천장또는반자의각부분으로부터하나의살수헤드까지의수평거리가연결살수설비전용헤
드의경우에는3.7 m 이하, 스프링클러헤드의경우는2.3 m 이하로할것. 다만, 살수헤드의부착면
과바닥과의높이가2.1 m 이하인부분은살수헤드의살수분포에따른거리로할수있다.
2.3.3 폐쇄형스프링클러헤드를설치하는경우에는2.3.2의규정외에다음의기준에따라설치해야한
다.
2.3.3.1 그설치장소의평상시최고주위온도에따라다음표2.3.3.1에따른표시온도의것으로설치
할것. 다만, 높이가4 m 이상인공장및창고(랙크식창고를포함한다)에설치하는스프링클러헤드는
그설치장소의평상시최고주위온도에관계없이표시온도121 ℃이상의것으로할수있다.
표2.3.3.1 설치장소의평상시최고주위온도에따른폐쇄형스프링클러헤드의표시온도
설치장소의최고주위온도
표시온도
39 ℃미만
79 ℃미만
39 ℃이상64 ℃미만
79 ℃이상121 ℃미만
64 ℃이상106 ℃미만
121 ℃이상162 ℃미만
106 ℃이상
162 ℃이상
2.3.3.2 살수가방해되지않도록스프링클러헤드로부터반경60 ㎝이상의공간을보유할것. 다만,
벽과스프링클러헤드간의공간은10 ㎝이상으로한다.
2.3.3.3 스프링클러헤드와그부착면(상향식헤드의경우에는그헤드의직상부의천장반자또는이
와비슷한것을말한다. 이하같다)과의거리는30 ㎝이하로할것
2.3.3.4 배관행거및조명기구등살수를방해하는것이있는경우에는2.3.3.2 및2.3.3.3에도불구하
고그로부터아래에설치하여살수에장애가없도록할것. 다만, 연결살수헤드와장애물과의이격거
리를장애물폭의3배이상확보한경우에는그렇지않다.
2.3.3.5 스프링클러헤드의반사판은그부착면과평행하게설치할것. 다만, 측벽형헤드또는2.3.3.7에
따라연소할우려가있는개구부에설치하는스프링클러헤드의경우에는그렇지않다.
2.3.3.6 천장의기울기가10분의1을초과하는경우에는가지배관을천장의마루와평행하게설치하
고, 스프링클러헤드는다음의어느하나의기준에적합하게설치할것
2.3.3.6.1 천장의최상부에스프링클러헤드를설치하는경우에는최상부에설치하는스프링클러헤드
의반사판을수평으로설치할것
2.3.3.6.2 천장의최상부를중심으로가지배관을서로마주보게설치하는경우에는최상부의가지배
관상호간의거리가가지배관상의스프링클러헤드상호간의거리의2분의1이하(최소1 m 이상이
되어야한다)가되게스프링클러헤드를설치하고, 가지배관의최상부에설치하는스프링클러헤드는
천장의최상부로부터의수직거리가90 ㎝이하가되도록할것. 톱날지붕, 둥근지붕기타이와유사
한지붕의경우에도이에준한다.
2.3.3.7 연소할우려가있는개구부에는그상하좌우에2.5 m 간격으로(개구부의폭이2.5 m 이하인
경우에는그중앙에) 스프링클러헤드를설치하되, 스프링클러헤드와개구부의내측면으로부터의직선
거리는15 ㎝이하가되도록할것. 이경우사람이상시출입하는개구부로서통행에지장이있는
때에는개구부의상부또는측면(개구부의폭이9 m 이하인경우에한한다)에설치하되, 헤드상호간
의간격은1.2 m 이하로설치해야한다.
2.3.3.8 습식연결살수설비외의설비에는상향식스프링클러헤드를설치할것. 다만, 다음의어느하
나에해당하는경우에는그렇지않다.
(1) 드라이펜던트스프링클러헤드를사용하는경우
(2) 스프링클러헤드의설치장소가동파의우려가없는곳인경우
(3) 개방형스프링클러헤드를사용하는경우
2.3.3.9 측벽형스프링클러헤드를설치하는경우긴변의한쪽벽에일렬로설치(폭이4.5 m 이상9
m 이하인실은긴변의양쪽에각각일렬로설치하되마주보는스프링클러헤드가나란히꼴이되도록
설치)하고3.6 m 이내마다설치할것
2.3.4 가연성가스의저장취급시설에설치하는연결살수설비의헤드는다음의기준에따라설치해야
한다. 다만, 지하에설치된가연성가스의저장취급시설로서지상에노출된부분이없는경우에는그
렇지않다.
2.3.4.1 연결살수설비전용의개방형헤드를설치할것
2.3.4.2 가스저장탱크가스홀더및가스발생기의주위에설치하되, 헤드상호간의거리는3.7 m 이
하로할것
2.3.4.3 헤드의살수범위는가스저장탱크가스홀더및가스발생기의몸체의중간윗부분의모든부분
이포함되도록해야하고살수된물이흘러내리면서살수범위에포함되지않은부분에도모두적셔
질수있도록할것
2.4 헤드의설치제외
2.4.1 연결살수설비를설치해야할특정소방대상물또는그부분으로서다음의어느하나에해당하는
장소에는연결살수설비의헤드를설치하지않을수있다.
2.4.1.1 상점(영별표2 제5호와제6호의판매시설과운수시설을말하며, 바닥면적이150 ㎡이상인
지하층에설치된것을제외한다)으로서주요구조부가내화구조또는방화구조로되어있고바닥면적
이500 ㎡미만으로방화구획되어있는특정소방대상물또는그부분
2.4.1.2 계단실(특별피난계단의부속실을포함한다) 경사로승강기의승강로파이프덕트목욕실수영
장(관람석부분을제외한다) 화장실직접외기에개방되어있는복도그밖의이와유사한장소
2.4.1.3 통신기기실전자기기실기타이와유사한장소
2.4.1.4 발전실변전실변압기기타이와유사한전기설비가설치되어있는장소
2.4.1.5 병원의수술실응급처치실기타이와유사한장소
2.4.1.6 천장과반자양쪽이불연재료로되어있는경우로서그사이의거리및구조가다음의어느
하나에해당하는부분
2.4.1.6.1 천장과반자사이의거리가2 m 미만인부분
2.4.1.6.2 천장과반자사이의벽이불연재료이고천장과반자사이의거리가2 m 이상으로서그사이
에가연물이존재하지않는부분
2.4.1.7 천장반자중한쪽이불연재료로되어있고천장과반자사이의거리가1 m 미만인부분
2.4.1.8 천장및반자가불연재료외의것으로되어있고천장과반자사이의거리가0.5 m 미만인부
분
2.4.1.9 펌프실물탱크실그밖의이와비슷한장소
2.4.1.10 현관또는로비등으로서바닥으로부터높이가20 m 이상인장소
2.4.1.11 냉장창고의영하의냉장실또는냉동창고의냉동실
2.4.1.12 고온의노가설치된장소또는물과격렬하게반응하는물품의저장또는취급장소
2.4.1.13 불연재료로된특정소방대상물또는그부분으로서다음의어느하나에해당하는장소
2.4.1.13.1 정수장오물처리장그밖의이와비슷한장소
2.4.1.13.2 펄프공장의작업장음료수공장의세정또는충전하는작업장그밖의이와비슷한장소
2.4.1.13.3 불연성의금속석재등의가공공장으로서가연성물질을저장또는취급하지않는장소
2.4.1.14 실내에설치된테니스장게이트볼장정구장또는이와비슷한장소로서실내바닥벽천장이
불연재료또는준불연재료로구성되어있고가연물이존재하지않는장소로서관람석이없는운동시
설부분(지하층은제외한다)
2.5 소화설비의겸용
2.5.1 연결살수설비의송수구를스프링클러설비간이스프링클러설비화재조기진압용스프링클러설비
물분무소화설비포소화설비또는연결송수관설비와겸용으로설치하는경우에는스프링클러설비의
송수구설치기준에따르고, 옥내소화전설비의송수구와겸용으로설치하는경우에는옥내소화전설비
의송수구의설치기준에따르되각각의소화설비의기능에지장이없도록해야한다.
◉소방청공고제2022-244호
　「임시소방시설의 화재안전기술기준(NFTC 606)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
임시소방시설의 화재안전기술기준(NFTC 606) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0592)
붙임  임시소방시설의 화재안전기술기준(NFTC 606) 제정 전문 1부.  끝.
임시소방시설의화재안전기술기준(NFTC 606)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하"영"이라한다) 별표8 제1호에
따른임시소방시설의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목
및제15조제4항에따라공사현장에설치하는임시소방시설의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「임시소방시설의화재안전성능기
준(NFPC 606)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있
어서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할임시소방시설의배관배선등의공
사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당시설의기능및사용에지장이없는범위에서이
기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「임시소방시설의화재안전기준(NFSC 606)」에적합하게설치및
관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.6.2 공사현장에설치하는임시소방시설의설치및관리기준중이기준에서규정하지않은기준은
개별기술기준에따라야한다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "임시소방시설"이란영별표8에해당하는소방시설로, 공사현장등에임시로설치하는것으
로설치및철거가쉬운화재대비시설을말한다.
1.7.1.2 "간이소화장치"란공사현장에서화재위험작업시신속한화재진압이가능하도록물을방수
하는이동식또는고정식형태의소화장치를말한다.
1.7.1.3 "간이피난유도선"이란화재위험작업시작업자의피난을유도할수있는케이블형태의장치
를말한다.
1.7.1.4 "비상경보장치"란화재위험작업공간등에서수동조작에의해서화재경보상황을알려줄수
있는설비(비상벨, 사이렌, 휴대용확성기등)를말한다.
1.7.1.5 "소화기"란「소화기구및자동소화장치의화재안전기술기준(NFTC 101)」1.8.1.2에서정의하
는소화기를말한다.
2. 기술기준
2.1 소화기의성능및설치기준
2.1.1 소화기의성능및설치기준은다음과같다.
2.1.1.1 소화기의소화약제는「소화기구및자동소화장치의화재안전기술기준(NFTC 101)」2.1.1.1
의표2.1.1.1에따른적응성이있는것을설치할것
2.1.1.2 소화기는각층마다능력단위3단위이상인소화기2개이상을설치하고, 영제18조제1항에
해당하는경우작업종료시까지작업지점으로부터5 m 이내의쉽게보이는장소에능력단위3단위
이상인소화기2개이상과대형소화기1개를추가배치할것
2.2 간이소화장치성능및설치기준
2.2.1 간이소화장치의성능및설치기준은다음과같다.
2.2.1.1 수원은20분이상의소화수를공급할수있는양을확보해야하며, 소화수의방수압력은최소
0.1 ㎫이상, 방수량은65 L/min 이상일것
2.2.1.2 영제18조제1항에해당하는작업을하는경우작업종료시까지작업지점으로부터25 m 이내
에설치또는배치하여상시사용이가능해야하며동결방지조치를할것
2.2.1.3 넘어질우려가없어야하고손쉽게사용할수있어야하며, 식별이용이하도록"간이소화장치
" 표시를해야한다.
2.3 비상경보장치의성능및설치기준
2.3.1 비상경보장치의성능및설치기준은다음과같다.
2.3.1.1 비상경보장치는영제18조제1항에해당하는작업을하는경우작업종료시까지작업지점으
로부터5 m 이내에설치또는배치하여상시사용이가능하도록할것
2.3.1.2 비상경보장치는화재사실통보및대피를해당작업장의모든사람이알수있을정도의음
향을확보할것
2.4 간이피난유도선의성능및설치기준
2.4.1 간이피난유도선의성능및설치기준은다음과같다.
2.4.1.1 간이피난유도선은광원점등방식으로공사장의출입구까지설치하고공사의작업중에는상시
점등되도록할것
2.4.1.2 설치위치는바닥으로부터높이1 m 이하로하며, 작업장의어느위치에서도출입구로의피난
방향을알수있는표시를할것
2.5 간이소화장치설치제외
2.5.1 영별표8 제3호가목의"소방청장이정하여고시하는기준에맞는소화기"란"대형소화기를작
업지점으로부터25 m 이내의쉽게보이는장소에6개이상을배치한경우"를말한다.
◉소방청고시 제2022-31호
 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)을 다음과 같이 전부 개정합니다.
   2022년 11월 25일
             소방청장


     소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101) 전부개정 발령


소화기구 및 자동소화장치의 화재안전성능기준(NFPC 101)


제1조(목적) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」(이하 “법”이라 한다) 제2조제1항제6호가
 목에 따라 소방청장에게 위임한 사항 중 소화설비인 소화기구 및 자동소화장치의 성능기준을 규정함
 을 목적으로 한다.
제2조(적용범위) 이 기준은 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행령」(이하 “영”이라 한다) 별표
 4 제1호가목 및 나목에 따른 소화기구 및 자동소화장치의 설치 및 관리에 대해 적용한다.
제3조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.
 1. “소화약제”란 소화기구 및 자동소화장치에 사용되는 소화성능이 있는 고체ㆍ액체 및 기체의 물질을
  말한다.
 2. “소화기"란 소화약제를 압력에 따라 방사하는 기구로서 사람이 수동으로 조작하여 소화하는 다음
  각 목의 것을 말한다.
  가. “소형소화기”란 능력단위가 1단위 이상이고 대형소화기의 능력단위 미만인 소화기를 말한다.
  나. “대형소화기”란 화재 시 사람이 운반할 수 있도록 운반대와 바퀴가 설치되어 있고 능력단위가
     A급 10단위 이상, B급 20단위 이상인 소화기를 말한다.
 3. “자동확산소화기”란 화재를 감지하여 자동으로 소화약제를 방출 확산시켜 국소적으로 소화하는 소
  화기를 말한다.
 4. “자동소화장치”란 소화약제를 자동으로 방사하는 고정된 소화장치로서 법 제37조 또는 제40조에 따
  라 형식승인이나 성능인증을 받은 유효설치 범위(설계방호체적, 최대설치높이, 방호면적 등을 말한
  다) 이내에 설치하여 소화하는 다음 각 목의 것을 말한다.
  가. “주거용 주방자동소화장치”란 주거용 주방에 설치된 열발생 조리기구의 사용으로 인한 화재 발
     생 시 열원(전기 또는 가스)을 자동으로 차단하며 소화약제를 방출하는 소화장치를 말한다.
  나. “상업용 주방자동소화장치”란 상업용 주방에 설치된 열발생 조리기구의 사용으로 인한 화재 발
     생 시 열원(전기 또는 가스)을 자동으로 차단하며 소화약제를 방출하는 소화장치를 말한다.
  다. “캐비닛형 자동소화장치”란 열, 연기 또는 불꽃 등을 감지하여 소화약제를 방사하여 소화하는 캐
     비닛형태의 소화장치를 말한다.
  라. “가스자동소화장치”란 열, 연기 또는 불꽃 등을 감지하여 가스계 소화약제를 방사하여 소화하는
     소화장치를 말한다.
마. “분말자동소화장치”란 열, 연기 또는 불꽃 등을 감지하여 분말의 소화약제를 방사하여 소화하는
       소화장치를 말한다.
  바. “고체에어로졸자동소화장치”란 열, 연기 또는 불꽃 등을 감지하여 에어로졸의 소화약제를 방사
       하여 소화하는 소화장치를 말한다.
 5. “거실”이란 거주ㆍ집무ㆍ작업ㆍ집회ㆍ오락 그 밖에 이와 유사한 목적을 위하여 사용하는 방을 말한
  다.
 6. “능력단위”란 소화기 및 소화약제에 따른 간이소화용구에 있어서는 법 제37조제1항에 따라 형식승
  인 된 수치를 말하며, 소화약제 외의 것을 이용한 간이소화용구에 있어서는 다음 표에 따른 수치를
  말한다.

                     간 이 소 화 용 구                 능력단위
         1. 마른모래          삽을 상비한 50리터 이상의 것 1포
                                                 0.5 단위
         2. 팽창질석 또는 팽창진주암 삽을 상비한 80리터 이상의 것 1포

제4조(설치기준) ① 소화기구는 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.
 1. 특정소방대상물의 설치장소에 따라 화재 종류별 적응성 있는 소화약제의 것으로 할 것
 2. 특정소방대상물별 소화기구의 능력단위는 다음 각 목에 따른 바닥면적마다 1단위 이상으로 한다.
 가. 위락시설: 30제곱미터
 나. 문화 및 집회시설(전시장 및 동ㆍ식물원은 제외한다.) 의료시설 장례시설 중 장례식장 및 문화재:
       50제곱미터
 다. 공동주택ㆍ근린생활시설ㆍ문화 및 집회시설 중 전시장ㆍ판매시설ㆍ운수시설ㆍ노유자시설ㆍ업무
       시설ㆍ숙박시설ㆍ공장ㆍ창고시설ㆍ항공기 및 자동차 관련 시설ㆍ방송통신시설 및 관광휴게시
       설: 100제곱미터
 라. 가목 내지 다목에 해당하지 않는 것: 200제곱미터
 3. 제2호에 따른 능력단위 외에 부속용도별로 사용되는 부분에 대하여는 소화기구 및 자동소화장치를
  추가하여 설치할 것
 4. 소화기는 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것
  가. 특정소방대상물의 각 층마다 설치하되, 각 층이 둘 이상의 거실로 구획된 경우에는 각 층마다
       설치하는 것 외에 바닥면적이 33제곱미터 이상으로 구획된 각 거실에도 배치할 것
  나. 특정소방대상물의 각 부분으로부터 1개의 소화기까지의 보행거리가 소형소화기의 경우에는 20
       미터 이내, 대형소화기의 경우에는 30미터 이내가 되도록 배치할 것
 5. 능력단위가 2단위 이상이 되도록 소화기를 설치해야 할 특정소방대상물 또는 그 부분에 있어서는
  간이소화용구의 능력단위가 전체 능력단위의 2분의 1을 초과하지 않게 할 것
 6. 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터
  높이 1.5미터 이하의 곳에 비치하고, 소화기구의 종류를 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 부착할 것.
  다만, 소화기 및 투척용소화용구의 표지는 「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적
합한 축광식표지로 설치하고, 주차장의 경우 표지를 바닥으로부터 1.5미터 이상의 높이에 설치할 것
7. 자동확산소화기는 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것
 가. 방호대상물에 소화약제가 유효하게 방사될 수 있도록 설치할 것
 나. 작동에 지장이 없도록 견고하게 고정할 것
② 자동소화장치는 다음 각 호의 기준에 따라 설치해야 한다.
1. 주거용 주방자동소화장치는 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것
 가. 소화약제 방출구는 환기구의 청소부분과 분리되어 있어야 하며, 형식승인 받은 유효설치 높이
   및 방호면적에 따라 설치할 것
 나. 감지부는 형식승인 받은 유효한 높이 및 위치에 설치할 것
 다. 차단장치(전기 또는 가스)는 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치할 것
 라. 가스용 주방자동소화장치를 사용하는 경우 탐지부는 수신부와 분리하여 설치하되, 공기와 비교
   한 가연성가스의 무거운 정도를 고려하여 적합한 위치에 설치할 것
 마. 수신부는 주위의 열기류 또는 습기 등과 주위온도에 영향을 받지 않고 사용자가 상시 볼 수 있는
   장소에 설치할 것
2. 상업용 주방자동소화장치는 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것
 가. 소화장치는 조리기구의 종류 별로 성능인증 받은 설계 매뉴얼에 적합하게 설치 할 것
 나. 감지부는 성능인증 받는 유효높이 및 위치에 설치할 것
 다. 차단장치(전기 또는 가스)는 상시 확인 및 점검이 가능하도록 설치할 것
 라. 후드에 설치되는 분사헤드는 후드의 가장 긴 변의 길이까지 방출될 수 있도록 소화약제의 방출
   방향 및 거리를 고려하여 설치할 것
 마. 덕트에 방출되는 분사헤드는 성능인증 받는 길이 이내로 설치할 것
3. 캐비닛형자동소화장치는 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것
 가. 분사헤드(방출구)의 설치 높이는 방호구역의 바닥으로부터 형식승인을 받은 범위 내에서 유효하
   게 소화약제를 방출시킬 수 있는 높이에 설치할 것
 나. 화재감지기는 방호구역 내의 천장 또는 옥내에 면하는 부분에 설치하되 「자동화재탐지설비 및
   시각경보장치의 화재안전성능기준(NFPC 203)」 제7조에 적합하도록 설치할 것
 다. 방호구역 내의 화재감지기의 감지에 따라 작동되도록 할 것
 라. 화재감지기의 회로는 교차회로방식으로 설치할 것
 마. 개구부 및 통기구(환기장치를 포함한다. 이하 같다)를 설치한 것에 있어서는 소화약제가 방출되
   기 전에 해당 개구부 및 통기구를 자동으로 폐쇄할 수 있도록 할 것
 바. 작동에 지장이 없도록 견고하게 고정할 것
 사. 구획된 장소의 방호체적 이상을 방호할 수 있는 소화성능이 있을 것
4. 가스, 분말, 고체에어로졸 자동소화장치는 다음 각 목의 기준에 따라 설치할 것
 가. 소화약제 방출구는 형식승인 받은 유효설치범위 내에 설치할 것
 나. 자동소화장치는 방호구역 내에 형식승인 된 1개의 제품을 설치할 것. 이 경우 연동방식으로서
하나의 형식으로 형식승인을 받은 경우에는 1개의 제품으로 본다.
  다. 감지부는 형식승인된 유효설치범위 내에 설치해야 하며 설치장소의 평상시 최고주위온도에 따
      라 적합한 표시온도의 것으로 설치할 것
  라. 다목에도 불구하고 화재감지기를 감지부로 사용하는 경우에는 제3호 나목부터 라목까지의 설치
      방법에 따를 것
 ③ 이산화탄소 또는 할로겐화합물을 방출하는 소화기구(자동확산소화기를 제외한다)는 지하층이나 무
 창층 또는 밀폐된 거실로서 그 바닥면적이 20제곱미터 미만의 장소에는 설치할 수 없다. 다만, 배기를
 위한 유효한 개구부가 있는 장소인 경우에는 그렇지 않다.
제5조(소화기의 감소) ① 소형소화기를 설치해야 할 특정소방대상물 또는 그 부분에 옥내소화전설비ㆍ
 스프링클러설비ㆍ물분무등소화설비ㆍ옥외소화전설비 또는 대형소화기를 설치한 경우에는 해당 설비
 의 유효범위의 부분에 대하여는 제4조제1항제2호 및 제4호에 따른 소형소화기의 일부를 감소할 수 있
 다.
 ② 대형소화기를 설치해야 할 특정소방대상물 또는 그 부분에 옥내소화전설비ㆍ스프링클러설비·물분
 무등소화설비 또는 옥외소화전설비를 설치한 경우에는 해당 설비의 유효범위 안의 부분에 대하여는
 대형소화기를 설치하지 않을 수 있다.
제6조(설치ㆍ유지기준의 특례) 소방본부장 또는 소방서장은 특정소방대상물의 위치ㆍ구조ㆍ설비의 상황
 에 따라 유사한 소방시설로도 이 기준에 따라 해당 특정소방대상물에 설치해야 할 소화기구의 기능을
 수행할 수 있다고 인정되는 경우에는 그 효력 범위 안에서 그 유사한 소방시설을 이 기준에 따른 소방
 시설로 보고 이 기준의 일부를 적용하지 않을 수 있다.
제7조(재검토 기한) 소방청장은 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하
 여 2023년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당
 성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.


                    부칙   <제2022-31호, 2022. 11. 25.>


제1조(시행일) 이 고시는 2022년 12월 1일부터 시행한다.
제2조(경과조치) ① 이 고시 시행 전에 건축허가 등의 신청 또는 신고를 하거나 소방시설공사의 착공신
 고를 한 특정소방대상물에 대해서는 종전의 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 10
 1)」에 따른다.
② 이 고시 시행 전에 제1항에 따른 신청 또는 신고를 한 경우라도 개정 기준이 종전의 기준에 비해 관계
 인에게 유리한 경우에는 개정 기준에 따를 수 있다.
제3조(다른 법령과의 관계) 이 고시 시행 당시 다른 법령에서 종전의 화재안전기준을 인용한 경우에 이
 고시 가운데 그에 해당하는 규정이 있는 경우에는 종전의 규정에 갈음하여 이 고시의 해당 규정을 인
 용한 것으로 본다.
◉소방청공고제2022-245호
　「전기저장시설의 화재안전기술기준(NFTC 607)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
전기저장시설의 화재안전기술기준(NFTC 607) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0592)
붙임  전기저장시설의 화재안전기술기준(NFTC 607) 제정 전문 1부.  끝.
전기저장시설의화재안전기술기준(NFTC 607)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 제11조제1항에
따라전기저장시설에설치해야하는소방시설등의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라전기저장시설에설치하는소방시설등의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「전기저장시설의화재안전성능기
준(NFPC 607)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축·개축·대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할소방시설의배관배선등의공사가현
저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위안에서이기
준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「전기저장시설의화재안전기준(NFSC 607)」에적합하게설치및
관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.6.2 전기저장시설에설치하는소방시설등의설치및관리기준중이기준에서규정하지않은기준
은개별기술기준에따라야한다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "전기저장장치"란생산된전기를전력계통에저장했다가전기가가장필요한시기에공급해
에너지효율을높이는것으로배터리(이차전지에한정한다. 이하같다), 배터리관리시스템, 전력변
환장치및에너지관리시스템등으로구성되어발전ㆍ송배전ㆍ일반건축물에서목적에따라단계
별저장이가능한장치를말한다.
1.7.1.2 "옥외형전기저장장치설비"란컨테이너, 패널등전기저장장치설비전용건축물의형태로
옥외의구획된실에설치된전기저장장치를말한다.
1.7.1.3 "옥내형전기저장장치설비"란전기저장장치설비전용건축물이아닌건축물의내부에설치
되는전기저장장치로‘옥외형전기저장장치설비’가아닌설비를말한다.
1.7.1.4 "배터리실"이란전기저장장치중배터리를보관하기위해별도로구획된실을말한다.
1.7.1.5 "더블인터락(Double-Interlock) 방식"이란준비작동식스프링클러설비의작동방식중화재감지
기와스프링클러헤드가모두작동되는경우준비작동식유수검지장치가개방되는방식을말한다.
2. 기술기준
2.1 소화기
2.1.1 소화기는「소화기구및자동소화장치의화재안전기술기준(NFTC 101)」2.1.1.3의표2.1.1.3 제
2호에따라구획된실마다추가하여설치해야한다.
2.2 스프링클러설비
2.2.1 스프링클러설비는다음의기준에따라설치해야한다. 다만, 배터리실외의장소에는스프링클
러헤드를설치하지않을수있다.
2.2.1.1 스프링클러설비는습식스프링클러설비또는준비작동식스프링클러설비(신속한작동을위해
‘더블인터락’ 방식은제외한다)로설치할것
2.2.1.2 전기저장장치가설치된실의바닥면적(바닥면적이230 ㎡이상인경우에는230 ㎡) 1 ㎡에분
당12.2 L/min 이상의수량을균일하게30분이상방수할수있도록할것
2.2.1.3 스프링클러헤드의방수로인해인접헤드에미치는영향을최소화하기위하여스프링클러헤
드사이의간격을1.8 m 이상유지할것. 이경우헤드사이의최대간격은스프링클러설비의소화성
능에영향을미치지않는간격이내로해야한다.
2.2.1.4 준비작동식스프링클러설비를설치할경우2.4.2에따른감지기를설치할것
2.2.1.5 스프링클러설비를30분이상작동할수있는비상전원을갖출것
2.2.1.6 준비작동식스프링클러설비의경우전기저장장치의출입구부근에수동식기동장치를설치할
것
2.2.1.7 소방자동차로부터전기저장장치설비에송수할수있는송수구를「스프링클러설비의화재안
전기술기준(NFTC 103)」2.8(송수구)에따라설치할것
2.3 배터리용소화장치
2.3.1 다음의어느하나에해당하는경우에는2.2에도불구하고중앙소방기술심의위원회의심의를거
쳐소방청장이인정하는시험방법으로2.9.2에따른시험기관에서전기저장장치에대한소화성능을
인정받은배터리용소화장치를설치할수있다.
2.3.1.1 옥외형전기저장장치설비가컨테이너내부에설치된경우
2.3.1.2 옥외형전기저장장치설비가다른건축물, 주차장, 공용도로, 적재된가연물, 위험물등으로부
터30
m 이상떨어진지역에설치된경우
2.4 자동화재탐지설비
2.4.1 자동화재탐지설비는「자동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」에
따라설치해야한다. 다만, 옥외형전기저장장치설비에는자동화재탐지설비를설치하지않을수있
다.
2.4.2 화재감지기는다음의어느하나에해당하는감지기를설치해야한다.
2.4.2.1 공기흡입형감지기또는아날로그식연기감지기(감지기의신호처리방식은「자동화재탐지설
비및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」1.8.2에따른다)
2.4.2.2 중앙소방기술심의위원회의심의를통해전기저장장치화재에적응성이있다고인정된감지기
2.5 자동화재속보설비
2.5.1 자동화재속보설비는「자동화재속보설비의화재안전기술기준(NFTC 204)」에따라설치해야한
다. 다만, 옥외형전기저장장치설비에설치하는자동화재속보설비는속보기에감지기를직접연결하
는방식으로설치할수있다.
2.6 배출설비
2.6.1 배출설비는다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.1.1 배풍기·배출덕트·후드등을이용하여강제적으로배출할것
2.6.1.2 바닥면적1 ㎡에시간당18 ㎥이상의용량을배출할것
2.6.1.3 화재감지기의감지에따라작동할것
2.6.1.4 옥외와면하는벽체에설치
2.7 설치장소
2.7.1 전기저장장치는관할소방대의원활한소방활동을위해지면으로부터지상22 m(전기저장장치
가설치된전용건축물의최상부끝단까지의높이) 이내, 지하9 m(전기저장장치가설치된바닥면까
지의깊이) 이내로설치해야한다.
2.8 방화구획
2.8.1 전기저장장치설치장소의벽체, 바닥및천장은「건축물의피난·방화구조등의기준에관한규
칙」에따라건축물의다른부분과방화구획해야한다. 다만, 배터리실외의장소와옥외형전기저
장장치설비는방화구획하지않을수있다.
2.9 화재안전성능
2.9.1 소방본부장또는소방서장은중앙소방기술심의위원회의심의를거쳐소방청장이인정하는시험
방법에따라2.9.2에따른시험기관에서화재안전성능을인정받은경우에는인정받은성능범위안에
서2.2 및2.3을적용하지않을수있다.
2.9.2 전기저장시설의화재안전성능과관련된시험은다음의시험기관에서수행할수있다.
2.9.2.1 한국소방산업기술원
2.9.2.2 한국화재보험협회부설방재시험연구원
2.9.2.3 2.9.1에따라소방청장이인정하는시험방법으로화재안전성능을시험할수있는비영리국가
공인시험기관(「국가표준기본법」제23조에따라한국인정기구로부터시험기관으로인정받은기관을
말한다)
◉소방청공고제2022-243호
　「지하구의 화재안전기술기준(NFTC 605)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
지하구의 화재안전기술기준(NFTC 605) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0592)
붙임  지하구의 화재안전기술기준(NFTC 605) 제정 전문 1부.  끝.
지하구의화재안전기술기준(NFTC 605)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 제11조제1항에
따라지하구에설치해야하는소방시설등의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라지하구에설치하는소방시설등의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「지하구의화재안전성능기준(NFP
C 605)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축·개축·대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당지하구에설치해야할소방시설의배관배선등의공사가현
저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위안에서이기
준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「지하구의화재안전기준(NFSC 605)」에적합하게설치및관리되
고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.6.2 지하구에설치하는소방시설등의설치및관리기준중이기준에서규정하지않은기준은개
별기술기준에따라야한다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "지하구"란영별표2 제28호에서규정한지하구를말한다.
1.7.1.2 "제어반"이란설비, 장치등의조작과확인을위해제어용계기류, 스위치등을금속제외함에
수납한것을말한다.
1.7.1.3 "분전반"이란분기개폐기·분기과전류차단기와그밖에배선용기기및배선을금속제외함에수
납한것을말한다.
1.7.1.4 "방화벽"이란화재시발생한열, 연기등의확산을방지하기위하여설치하는벽을말한다.
1.7.1.5 "분기구"란전기, 통신, 상하수도, 난방등의공급시설의일부를분기하기위하여지하구의단
면또는형태를변화시키는부분을말한다.
1.7.1.6 "환기구"란지하구의온도, 습도의조절및유해가스를배출하기위해설치되는것으로자연
환기구와강제환기구로구분된다.
1.7.1.7 "작업구"란지하구의유지관리를위하여자재, 기계기구의반·출입및작업자의출입을위하
여만들어진출입구를말한다.
1.7.1.8 "케이블접속부"란케이블이지하구내에포설되면서발생하는직선접속부분을전용의접속
재로접속한부분을말한다.
1.7.1.9 "특고압케이블"이란사용전압이7,000 V를초과하는전로에사용하는케이블을말한다.
1.7.1.10 "분기배관"이란배관측면에구멍을뚫어2 이상의관로가생기도록가공한배관으로서다
음의분기배관을말한다.
(1) "확관형분기배관"이란배관의측면에조그만구멍을뚫고소성가공으로확관시켜배관용접이음
자리를만들거나배관용접이음자리에배관이음쇠를용접이음한배관을말한다.
(2) "비확관형분기배관"이란배관의측면에분기호칭내경이상의구멍을뚫고배관이음쇠를용접이
음한배관을말한다.
1.7.2 이기준에서사용하는용어는1.7.1에서규정한것을제외하고는관계법령및개별기술기준에
서정하는바에따른다.
2. 기술기준
2.1 소화기구및자동소화장치
2.1.1 소화기구는다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.1.1 소화기의능력단위(「소화기구및자동소화장치의화재안전기술기준(NFTC 101)」1.7.1.6에
따른수치를말한다. 이하같다)는A급화재는개당3단위이상, B급화재는개당5단위이상및C
급화재에적응성이있는것으로할것
2.1.1.2 소화기한대의총중량은사용및운반의편리성을고려하여7 ㎏이하로할것
2.1.1.3 소화기는사람이출입할수있는출입구(환기구, 작업구를포함한다) 부근에5개이상설치할
것
2.1.1.4 소화기는바닥면으로부터1.5 m 이하의높이에설치할것
2.1.1.5 소화기의상부에"소화기"라고표시한조명식또는반사식의표지판을부착하여사용자가쉽
게알수있도록할것
2.1.2
지하구내발전실·변전실·송전실·변압기실·배전반실·통신기기실·전산기기실·기타이와유사한
시설이있는장소중바닥면적이300 ㎡미만인곳에는유효설치방호체적이내의가스·분말·고체에
어로졸·캐비닛형자동소화장치를설치해야한다. 다만, 해당장소에물분무등소화설비를설치한경우
에는설치하지않을수있다.
2.1.3 제어반또는분전반마다가스·분말·고체에어로졸자동소화장치또는유효설치방호체적이내의
소공간용소화용구를설치해야한다.
2.1.4 케이블접속부(절연유를포함한접속부에한한다)마다다음의어느하나에해당하는자동소화장
치를설치하되소화성능이확보될수있도록방호공간을구획하는등유효한조치를해야한다.
(1) 가스·분말·고체에어로졸자동소화장치
(2) 중앙소방기술심의위원회의심의를거쳐소방청장이인정하는자동소화장치
2.2 자동화재탐지설비
2.2.1 감지기는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.1.1 「자동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」2.4.1(1)부터2.4.1(8)
의감지기중먼지·습기등의영향을받지않고발화지점(1 m 단위)과온도를확인할수있는것을
설치할것
2.2.1.2 지하구천장의중심부에설치하되감지기와천장중심부하단과의수직거리는30 ㎝이내로
할것. 다만, 형식승인내용에설치방법이규정되어있거나, 중앙기술심의위원회의심의를거쳐제조
사시방서에따른설치방법이지하구화재에적합하다고인정되는경우에는형식승인내용또는심
의결과에의한제조사시방서에따라설치할수있다.
2.2.1.3 발화지점이지하구의실제거리와일치하도록수신기등에표시할것
2.2.1.4 공동구내부에상수도용또는냉·난방용설비만존재하는부분은감지기를설치하지않을수
있다.
2.2.2 발신기, 지구음향장치및시각경보기는설치하지않을수있다.
2.3 유도등
2.3.1 사람이출입할수있는출입구(환기구, 작업구를포함한다)에는해당지하구의환경에적합한
크기의피난구유도등을설치해야한다.
2.4 연소방지설비
2.4.1 연소방지설비의배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.4.1.1 배관용탄소강관(KS D 3507) 또는압력배관용탄소강관(KS D 3562)이나이와같은수준이
상의강도·내부식성및내열성을가진것으로할것
2.4.1.2 급수배관(송수구로부터연소방지설비헤드에급수하는배관을말한다. 이하같다)은전용으로
할것
2.4.1.3 배관의구경은다음의기준에적합한것이어야한다.
2.4.1.3.1 연소방지설비전용헤드를사용하는경우에는다음표2.4.1.3.1에따른구경이상으로할것
표2.4.1.3.1 연소방지설비전용헤드수별급수관의구경
하나의배관에부착하는
연소방지설비전용헤드의개수
1개
2개
3개
4개또는5개
6개이상
배관의구경
32 ㎜
40 ㎜
50 ㎜
65 ㎜
80 ㎜
2.4.1.3.2 개방형스프링클러헤드를사용하는경우에는「스프링클러설비의화재안전기술기준(NFTC 1
03)」2.5.3.3의표2.5.3.3에따를것
2.4.1.4 교차배관은가지배관과수평으로설치하거나또는가지배관밑에설치하고, 그구경은2.4.1.3
에따르되, 최소구경이40 ㎜이상이되도록할것
2.4.1.5 배관에설치되는행거는다음의기준에따라설치할것
2.4.1.5.1 가지배관에는헤드의설치지점사이마다1개이상의행거를설치하되, 헤드간의거리가3.5
m를초과하는경우에는3.5 m 이내마다1개이상설치할것. 이경우상향식헤드와행거사이에는8
㎝이상의간격을두어야한다.
2.4.1.5.2 교차배관에는가지배관과가지배관사이마다1개이상의행거를설치하되, 가지배관사이의
거리가4.5 m를초과하는경우에는4.5 m 이내마다1개이상설치할것
2.4.1.5.3 2.4.1.5.1과2.4.1.5.2의수평주행배관에는4.5 m 이내마다1개이상설치할것
2.4.1.6 확관형분기배관을사용할경우에는소방청장이정하여고시한「분기배관의성능인증및제
품검사의기술기준」에적합한것으로설치할것
2.4.2 연소방지설비의헤드는다음의기준에따라설치해야한다.
2.4.2.1 천장또는벽면에설치할것
2.4.2.2 헤드간의수평거리는연소방지설비전용헤드의경우에는2 m 이하, 개방형스프링클러헤드의
경우에는1.5 m 이하로할것
2.4.2.3 소방대원의출입이가능한환기구·작업구마다지하구의양쪽방향으로살수헤드를설정하되,
한쪽방향의살수구역의길이는3 m 이상으로할것. 다만, 환기구사이의간격이700 m를초과할
경우에는700 m 이내마다살수구역을설정하되, 지하구의구조를고려하여방화벽을설치한경우에
는그렇지않다.
2.4.2.4 연소방지설비전용헤드를설치할경우에는「소화설비용헤드의성능인증및제품검사기술기
준」에적합한살수헤드를설치할것