yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제19181호                            관               보             2018. 1. 24.(수요일)
마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
  1) 설치부담금 : 24,971백만원
                                                       1단계        장래(2~4단계)
               구분                    계                                            비고
                                                   (1,000㎥/일)      (3,000㎥/일)
          개략사업비                     24,971            12,297          12,674
       재원     국고(70%)               17,479             8,608           8,871
       계획    원인자(30%)                7,492             3,689           3,803
  ※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능
  2) 연간사용료 : 644백만원/년(4,000㎥/일 기준, 원인자 부담)

사. 토지 등의 수용․사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간
  1) 열람장소 : 충청북도 음성군 산업개발과(043-871-3961)
  2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

20. 음성 대소산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항
  1) 지역 : 음성군 대소면 대풍리 259번지 일원
  2) 면적 : 384,800.6㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리 대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수
  2) 오·폐수 배출량 : 4,043㎥/일
  3) 유치업종

      구 분                        유치업종 배치계획                       비고
                 한국표준산업분류에서 중분류 제조업(C10~C33), 창고 및 운송관련 서비 충청북도 고시
      대소
                스업(C52), 육상운송 및 파이프라인 운송업(C49), 수상 운송업(C50) 및 제2015-340호
     산업단지
                항공 운송업(C51) 등                                    참고

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 폐수처리계통도
  - 유입 → 스크린 및 침사지 → 유량조정조 → 1차처리시설(중화+응집침전) → 생물반응조 → 침전조 → 총인
     처리시설 → 소독 → 방류
  2) 처리능력 : 4,100㎥/일
  3) 처리방법 : 생물학적고도처리 + 총인처리시설

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항
  1) 방류수역 : 칠장천 → 미호천 → 남한강(Ⅱ지역)
  2) 계획 방류수질
                                                                 총대장균군
                     BOD     COD      SS           T-N     T-P                  생태독성
       구   분        (㎎/L)   (㎎/L)    (㎎/L)        (㎎/L)   (㎎/L)      수           (TU)
                                                                  (개/mL)
  법정기준(Ⅱ지역) 10이하            20이하     10이하         20이하    0.3이하  3,000이하        1이하
   계획 방류수질   7이하            18이하      5이하         16이하    0.28이하 1,000이하        1이하

                                             82
제19181호                                   관                보              2018. 1. 24.(수요일)
마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
  1) 설치부담금 : 14,380백만원
                                                                                     (단위 : 백만원)
                                                                   2단계
           구분                  계                1단계                                  비고
                                                                  (장래분)
       총사업비                        14,380                 6,100        8,280   기본 및 실시설계
      국 고(70%)                     11,249                 5,453        5,796
      원인자(30%)                      3,131                   647        2,484   승인 시 확정됨

  2) 사용료 : 공공폐수처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 원인자

사. 공공폐수처리시설의 설치․운영에 필요한 사항
  1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

아. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 음성군청 환경위생과(043-871-3792)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상


21. 음성 대풍산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항
  1) 지역 : 충청북도 음성군 대소면 대풍리 일원
  2) 면적 : 439,449.5㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수
  2) 오·폐수 배출량 : 2,250㎥/일
  3) 유치업종
           구 분                                           유치업종 배치계획
                       식료품 제조업, 음료 제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업, 의료용 물질 및 의약품
       대풍산업단지
                       제조업, 고무제품 및 플라스틱제품 제조업, 금속가공제품 제조업

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 폐수처리계통도
  - 유입 → 중화조 → 1차 폭기·침전조 → 2차 폭기·침전조 → 가압부상조 → 총인처리시설 → 소독 →
     방류
  2) 처리능력 : 2,500㎥/일
  3) 처리방법 : 표준활성슬러지법

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항
  1) 방류수역 : 칠장천 → 미호천 → 금강(Ⅱ지역)
  2) 계획 방류수질

       구   분            BOD     COD           SS          T-N       T-P   총대장균군수     n-H   생태독성
                       (㎎/L)   (㎎/L)        (㎎/L)        (㎎/L)    (㎎/L)     (개/mL)          (TU)
   법정기준(Ⅱ지역)           10이하    20이하         10이하         20이하     0.3이하    3,000이하    5     1이하
    계획 방류수질            10이하    20이하         10이하         20이하     0.3이하    3,000이하    5     1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수
                                                    83
제19181호                     관            보   2018. 1. 24.(수요일)
바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
  1) 설치부담금 : 3,890백만원
  2) 사용료 : 공공폐수처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 원인자

사. 공공폐수처리시설의 설치․운영에 필요한 사항
  1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간
  1) 열람장소 : 음성군청 환경위생과(043-871-3792)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상


22. 음성 맹동국민임대산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항
  1) 지역 : 충청북도 음성군 맹동면 쌍정리 일원
  2) 면적 : 418,853㎡

나. 사업계획내용
  1) 방지사업의 종류 : 「물환경보전법」제48조 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업
  2) 방지사업의 규모
  - 시설용량 : 3,000㎥/일
  - 설치면적 : 4,250㎡
  3) 사업기간 및 지역
  - 사업기간 : 2004년 8월 ~ 2005년 12월
  - 사업지역 : 충청북도 음성군 맹동면 쌍정리 일원
  4) 분야별 소요사업비
  - 설치부담금 : 13,029백만원
  - 연간사용료 : 583,316천원/년
  5) 예상원인자 범위
  - 음성맹동국민임대산업단지 공공폐수처리구역 내의 사업자로서 발생 오ㆍ폐수를 공공폐수처리시설로
     유입시켜 처리하는 업체
  6) 재원조달방법 및 부담주체별 배분기준
  - 재원조달방법 : 설치부담금(국고100%), 사용료(입주업체부담)

다. 사업계획서 열람 장소 및 기간
  1) 열람장소 : 음성군 환경보호과(043-871-3312)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상


23. 음성 상우산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항
  1) 지역 : 충청북도 음성군 감곡면 상우리, 왕장리 일원(동부하이텍제외)
  2) 면적 : 678,567㎡

                                      84
제19181호                          관                   보                   2018. 1. 24.(수요일)
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
 1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 폐수 및 종업원 생활오수
 2) 오·폐수 배출량 : 499.35㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항
 1) 폐수처리계통도
 - 전처리 ⇒ 1차처리 ⇒ 생물반응조 ⇒ 여과 및 소독
 2) 처리능력 : 500㎥/일
 3) 처리방법 : 생물학적처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항
 1) 방류수역 : 오갑천 → 청미천 → 한강
 2) 처리수질 조사
                         유량       BOD      COD          SS        T-N        T-P
          구 분                                                                               비고
                       (㎥/일)     (㎎/ℓ)    (㎎/ℓ)       (㎎/ℓ)      (㎎/ℓ)     (㎎/ℓ)
             현재수질       25,229    1.70     3.40        5.80       1.570     0.157       상우산업단지
    오갑천      방류수질       500       5.00        17.00       5.00   17.00      0.300         방류수
             예측결과      25,729     1.76        3.66        5.78   1.870      0.160         (500㎥/일)
             현재수질      546,912    2.10        3.70        8.90   1.720      0.160       (주)동부하이텍
    청미천      방류수질       7,900     5.00        17.00       5.00   17.00      0.300         방류수
             예측결과      554,812    2.14        3.89        8.84   1.938      0.162       (7,900㎥/일)
             현재수질      546,912    2.10        3.70        8.90   1.720      0.160          상우 및
    청미천                                                                                 (주)동부하이텍
             방류수질       8,400     5.00        17.00       5.00   17.00      0.300
   (최종합류)                                                                                 방류수
             예측결과      555,312    2.14        3.90        8.84   1.951      0.162
                                                                                        (8,400㎥/일)

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : ㈜동부하이텍

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
 1) 설치부담금 : 5,802백만원(국고보조 70%, 원인자부담30%)
 2) 연간사용료 : 209백만원/년(원인자부담 100%)

사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
 1) 사업비 내역

                구 분                      사 업 비(백만원)                                 비   고
                총사업비                         5,802
                설계비                            247                           기본 + 실시설계
                 감리비                            77
                공사비                          5,459
                 기 타                            19

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
 1) 연차별 투자계획                                                               (단위 : 백만원)

       구 분              합 계              2012년                   2013년              2014년 이후
       국 고              4,061              173                    1,791                2,097
       원인자              1,741               74                     767                  900

                                         85
제19181호                        관               보            2018. 1. 24.(수요일)
  2) 자금조달계획
   - 설치부담금 : 5,802백만원(국고보조 70%, 원인자부담30%)
   - 사용료 : 처리시설에 오ㆍ폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자
자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항
 1) 음성군이 ㈜동부하이텍에 사용승낙
차. 공공폐수처리시설의 설치․운영에 필요한 사항
 1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름
카. 기본계획서 열람 장소 및 기간
 1) 열람장소 : 음성군 산업개발과(043-871-3638)
 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

24. 음성 생극산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항
 1) 지역 : 충청북도 음성군 생극면 신양리 일원
  2) 면적 : 457,634㎡
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리 대상지역내 발생하는 모든 하·폐수
  - 주요 유치업종 : 금속가공제품제조업, 기타기계 및 장비제조업, 유치업종생략부지
  2) 오·폐수 배출량 : 374.3㎥/일
다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 폐수처리계통도
  - 유입 → 전처리 → 생물학적고도처리 → 총인처리 → 소독 → 방류
  2) 처리능력 : 400㎥/일(1단계 200㎥/일, 2단계 200㎥/일)
  3) 처리방법 : 고도처리공법
  ※ 기본 및 실시설계 시 세부적으로 검토하여 공법선정심의회 과정을 거친 후 확정하여야 함
라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항
  1) 방류수역 : 성황당천 → 응천 → 남한강하류
  2) 계획 방류수질

     용량                                                       총대장균군
                BOD     COD      SS           T-N      T-P            생태독성
                                                                  수
    (㎥/일)       (㎎/L)   (㎎/L)   (㎎/L)        (㎎/L)    (㎎/L)             (TU)
                                                               (개/mL)
     400        5이하     20이하    5이하          20이하    0.3 이하   1,000이하  1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자
 1) 설치자 : 생극산업단지㈜
  2) 운영자 : 음성군수
바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
 1) 총 사업비
                           사 업 비(백만원)
            구   분                                 비용부담계획
                     계        1단계      2단계
        총사업비           6,170     4,330    1,840
         공사비           5,328     3,588    1,740
         설계비             350       350          국비 70%, 지방비 30%
         감리비             447       380       97
         부대비              15        12        3
   ※ 총 사업비는 개략사업비로 실시 설계 후 확정되며, 국고보조율은 조정될 수 있음

                                        86
제19181호                         관            보               2018. 1. 24.(수요일)
  2) 사용료 : 연간 213,267천원(전액 원인자 부담)
  3) 사업기간
  - (1단계) `15년 ~ `17년, (2단계) 폐수발생량 추이에 따라 결정
   ※ 공공폐수처리시설 증설은 입주율 및 가동률에 따라 발생 하·폐수량을 검토한 후 추후에 세
       부적으로 검토하여야 함
사. 공공폐수처리시설의 설치․운영에 필요한 사항
 1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름
아. 기본계획서 열람 장소 및 기간
  1) 열람장소 : 음성군청 산업개발과(043-871-3963)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

25. 음성 성본산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항
  1) 지역 : 음성군 성본산업단지
            (충청북도 음성군 금왕읍 유포리, 대소면 성본리, 부윤리 일원)
  2) 면적 : 1,975,543㎡
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종 : 금속가공제품 제조업:기계 및 가구 제외(25), 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업
     ((26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계(27), 식료품(10), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(22) 등
  2) 오·폐수 배출량 : 8,119㎥/일
다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 폐수처리계통도
  - 유입 → 1차 처리 → 생물학적 처리 → 3차 처리 → 소독․방류
  2) 처리능력 : 8,200㎥/일(1단계 4,100㎥/일, 장래(2~4단계) 4,100㎥/일)
   - 설치면적 : 23,494㎡
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리
  ※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정함
라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항
  1) 방류수역 : 한천(Ⅱ지역)
  2) 계획방류수질
                        BOD     COD     SS      T-N     T-P     총대장균군수      생태독성
           구분
                       (㎎/L)   (㎎/L)   (㎎/L)   (㎎/L)   (㎎/L)     (개 /m L)    (TU)
     계획방류수질            7이하     18이하    7이하     15이하 0.3이하       3,000이하     1이하
     방류수수질기준
                       10이하    20이하    10이하    20이하 0.3이하       3,000이하     1이하
       (Ⅱ지역)

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수
바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
  1) 설치부담금 : 36,626백만원
                                   1단계       장래분
              구분                 계                                           비고
                               (4,100㎥/일) (4,100㎥/일)
        개략사업비         36,626      26,564     10,062
    재원      국고(37.5%) 13,732       3,670     10,062
    계획     원인자(62.5%) 22,894      22,894       -
  ※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능
  2) 연간사용료 : 763백만원/년(8,200㎥/일 기준, 원인자 부담)
                                       87
제19181호                        관            보               2018. 1. 24.(수요일)
사. 토지 등의 수용․사용에 관한 사항 : 해당없음
아. 기본계획서 열람 장소 및 기간
  1) 열람장소 : 충청북도 음성군 산업개발과(043-871-3961)
  2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

26. 음성 원남산업단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항
  1) 지역 : 충청북도 음성군 원남면 상당리, 상노리 일원
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
 1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수
  2) 오·폐수 배출량 : 5,017㎥/일
다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 폐수처리계통도
   - 전처리(침사지+응집침전조) + 주처리(MBR 반응조 등)
  2) 처리능력 : 5,000㎥/일
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리(MBR)
라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항
  1) 방류수역 : 음성천 → 달천 → 남한강
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
                       음성천                              예측수질
                                     방류수
                      (미합류)                              (합류후)
       구 분                                                              비 고
                  유 량     농 도     유 량       농 도      유 량     농 도
                 (㎥/sec) (㎖/L)   (㎥/sec)   (㎖/L)    (㎥/sec) (㎖/L)
       BOD        0.450    1.8    0.058     10.0     0.508    2.7

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수
바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
  1) 설치부담금 : 20,442백만원(국고보조 100%)
  2) 연간사용료 : 716백만원/년(원인자부담 100%)
사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
  1) 사업비 내역
             구 분                     사 업 비(백만원)                     비 고
             총사업비                       20,442
             설계비                           690
             감리비                         1,006
             공사비                        18,703
              기 타                           43

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획
                                                                        (단위 : 백만원)
                                                   1단계
        구 분         합 계                            연도별                     2단계
                                  소 계              2010         2011
        국 고         20,442       16,913            5,500       11,413      3,529

                                      88
제19181호                             관           보               2018. 1. 24.(수요일)
  2) 자금조달계획
  - 설치부담금 : 국비 20,442백만원
  - 사용료
   ․ 처리시설에 오ㆍ폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자
   ․ 처리시설에 주거지역의 생활하수를 유입 처리하는 경우 음성군수

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 공공폐수처리시설의 설치․운영에 필요한 사항
  1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간
  1) 열람장소 : 음성군 산업개발과(043-871-3637)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상


27. 음성 유촌산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항
  1) 지역 : 충청북도 음성군 금왕읍 유촌리 산72-19번지 일원
  2) 면적 : 409,725㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수
  2) 오·폐수 배출량 : 998.8㎥/일
  3) 유치업종

      구 분                            유치업종 배치계획
                  화학물질 및 화학제품(C20), 의료용물질 및 의약품(C21), 금속가공제품 제조업
                  (C25), 전자부품, 컴퓨터,영상, 음향 및 통신장비(C26), 의료, 정밀, 광학기기
    유촌산업단지
                  및 시계(C27), 전기장비 제조업(C28), 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트
                  레일러 제조업(C30), 기타운송장비(C31)

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 폐수처리계통도 : 유입 → 전처리시설 → 1차 처리시설(비상시) → 유량조정조 → 생물반응조 → 총인처리
     시설 → 소독시설 → 방류
  2) 처리능력 : 1,000㎥/일(1단계 500㎥/일, 2단계 250㎥/일. 3단계 250㎥/일)
  3) 처리방법 : 생물학적고도처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항
  1) 방류수역 : 삼선천→한천→미호천→금강(Ⅱ지역)
  2) 계획방류수질
                       BOD     COD          SS     T-N      T-P    총대장균군수     생태독성
          구   분
                      (㎎/L)   (㎎/L)       (㎎/L)   (㎎/L)   (㎎/L)      (개/mL)    (TU)
      법정기준(Ⅱ지역)       10이하    20이하        10이하    20이하    0.3이하     3,000이하    1이하
       계획 방류수질         5이하    20이하         5이하    15이하    0.3이하     3,000이하    1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

                                            89
제19181호                           관                    보              2018. 1. 24.(수요일)
바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
  1) 설치부담금 : 10,839백만원
                                                          2단계          3단계
            구분              계            1단계                                     비고
                                                         (장래분)        (장래분)
         개략사업비
                             10,839              7,532        1,775      1,532 기본 및 실시설계
     (‘17년 표준사업비)
            국 고(70%)             7,588           5,273        1,243      1,072 승인 시 확정됨
    재원계획
            원인자(30%)             3,251           2,259          532        460
  2) 연간사용료
  - 공공폐수처리시설에 오·폐수 등을 유입 처리하는 모든 원인자

사. 공공폐수처리시설의 설치․운영에 필요한 사항
  1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간
  1) 열람장소 : 음성군청 산업개발과(043-871-3965)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

28. 음성 하이텍산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항
  1) 지역 : 충청북도 음성군 삼성면 상곡리·용성리 일원
  2) 면적 : 398,810㎡
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수
  2) 오·폐수 배출량 : 1,710㎥/일
다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 폐수처리계통도
   - 유량조정조 → 침전지 → 고도처리시설(KSBNR+인처리) → UV소독
  2) 처리능력 : 2,000㎥/일
  3) 처리방법 : 생물학적처리(KSBNR) +인처리
라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항
  1) 방류수역 : 성산천 → 미호천 → 금강
  2) 처리수질 조사

                      성산천                                        예측수질
                                         방류수
                     (미합류)                                       (사업후)
      구 분                                                                        비 고
                  유 량     농 도       유 량           농 도         유 량     농 도
                 (㎥/sec) (㎖/L)     (㎥/sec)       (㎖/L)       (㎥/sec) (㎖/L)
      BOD                 3.70                     10                 5.47
      COD         5,106   4.90      2,000          15         7,106   7.74    갈수기 기준
       SS                 5.00                     10                 6.41

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 음성군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
  1) 설치부담금 : 4,747백만원(국고보조 70%)
  ※ 인처리시설 설치비용 제외
  2) 연간사용료 : 302백만원/년(원인자부담 100%)
                                            90
제19181호                     관           보       2018. 1. 24.(수요일)
사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
  1) 사업비 내역
                                                        (단위 : 백만원)
                 구 분                   사업비              비 고
                총사업비                   4,747
                 설계비                    321
                 감리비                    364
                 공사비                   4,020
                  기타                     42

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획
                                                          (단위 : 백만원)
                구 분               총 사업비                1단계
                합 계                4,747               4,747
                국 고                3,323               3,323
                원인자                1,424               1,424
  2) 자금조달계획
  - 설치부담금 : 4,747백만원(국비 3,323백만원, 원인자 1,424백만원)
  - 사용료 : 처리시설에 오ㆍ폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 공공폐수처리시설의 설치․운영에 필요한 사항
  1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간
  1) 열람장소 : 음성군청 환경위생과(043-871-3312)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

29. 인제 귀둔농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항
  1) 지역 : 인제군 귀둔농공단지(강원도 인제군 인제읍 귀둔리 611-1번지 일원)
  2) 면적 : 54,350㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 주요 유치업종 : 자동차 및 트레일러제조업(30), 식․음료업(10, 11), 기타기계 및 장비제조업(29), 기
     타 제조업(33)
  2) 오·폐수 배출량 : 88㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 폐수처리계통도
  - 유입 → 1차처리 → 생물학적처리 → 3차처리 → 여과 → 방류
  2) 처리능력 : 90㎥/일
   - 설치면적 : 800㎡
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리
  ※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정함

                                  91
제19181호                           관              보                2018. 1. 24.(수요일)
라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항
  1) 방류수역 : 귀둔천(Ⅱ지역)
  2) 계획 방류수질

                        BOD       COD       SS      T-N      T-P     총대장균군수            생태
             구 분                                                                       독성
                       (㎎/L)     (㎎/L)     (㎎/L)   (㎎/L)    (㎎/L)      (개/mL)          (TU)
      계획방류수질           5이하      20이하       6이하     10이하    0.3이하       3,000이하        1이하
    법적방류수수질기준
                       10이하     20이하       10이하    20이하    0.3이하       3,000이하        1이하
       (Ⅱ지역)

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 인제군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
  1) 설치부담금 : 3,865백만원
                구 분                        계           금회(90㎥/일)                비 고
               개략사업비                     3,865           3,865
       재원          국고(100%)              3,865           3,865           우선지원농어촌
       계획          원인자(0%)                 -               -
  ※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능
  2) 연간사용료 : 216백만원/년(원인자 부담)

사. 토지 등의 수용․사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간
  1) 열람장소 : 강원도 인제군 경제협력과(033-460-2384)
  2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

30. 인제 원통농공단지 공공폐수처리시설 기본계획
가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항
  1) 지역 : 강원도 인제군 북면 원통리 794번지 일원
  2) 면적 : 146,595㎡
나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
 1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
 2) 오·폐수 배출량 : 472㎥/일(`10년 기준)
다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 폐수처리계통도
  - 스크린 및 침사지 → 유량조정조 → 1차침전지 → 생물반응조 → 2차침전조 → 3차처리 → 소독(필
      요시)
  2) 처리능력 : 500㎥/일
  3) 처리방법 : 생물학적처리 및 3차처리

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항
  1) 방류수역 : 북천 → 인북천 → 소양강 → 북한강
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)
             북천(미합류)                      방류수                   예측수질(합류후)
     유량          농도(㎎/L)        유량          농도(㎎/L)         유량       농도(㎎/L)
    (㎥/hr)     BOD     SS      (㎥/hr)     BOD     SS       (㎥/hr)  BOD     SS
      196       2.8   3.2       20.8       10     10        216.8   3.5   3.8

                                           92
제19181호                         관            보                    2018. 1. 24.(수요일)
마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 인제군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
  1) 설치부담금 : 5,592백만원(국비 100%)
  2) 연간사용료 : 177백만원/년(원인자 부담 100%)

사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
  1) 사업비 내역

             공 종                      금 액(천원)                           비 고
             공사비                          4,970,063
            시운전비                            210,937
             설계비                            168,000
             감리비                            230,000
             부대비                             13,000
            총사업비                          5,592,000                   부가세 포함

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획

          구 분              2009                    2010                  합 계(원)
          국 비                     4,770,898               821,102            5,592,000
          합 계                     4,770,898               821,102            5,592,000

  2) 자금조달계획
  - 설치부담금 : 국비 5,592백만원
  - 사용료 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간
  1) 열람장소 : 강원도 인제군 미래기획단(033-460-2161)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상


31. 정선 예미농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항
  1) 지역 : 강원도 정선군 신동읍 예미리 872번지 일원

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항
  1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 발생하는 모든 오·폐수
  2) 오·폐수 배출량 : 461㎥/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항
  1) 폐수처리계통도 : 전처리(협잡물처리기+유량조정조) + 주처리(HANT)
  2) 처리능력 : 500㎥/일
  3) 처리방법 : 생물학적 고도처리(HANT)

라. 처리된 폐수가 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항
  1) 방류수역 : 석항천 → 남한강

                                        93
제19181호                            관           보              2018. 1. 24.(수요일)
  2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

                           석항천                              예측수질
                                          방류수
                          (미합류)                              (합류후)
       구 분                                                                  비 고
                      유 량     농 도     유 량       농 도      유 량     농 도
                     (㎥/sec) (㎖/L)   (㎥/sec)   (㎖/L)    (㎥/sec) (㎖/L)
       BOD            0.119    0.4    0.006      8.0     0.125    0.7

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 정선군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항
  1) 설치부담금 : 6,698백만원(국고 100% 우선지원 농어촌)
  2) 연간사용료 : 81백만원/년(원인자부담 100%)

사. 총사업비․분야별 소요사업비 및 그 산출근거
  1) 사업비 내역

                구 분                       사 업 비(백만원)                    비   고
                총사업비                          6,698
                설계비                             230
                감리비                             350
                공사비                           6,118

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획
  1) 연차별 투자계획
                                                                        (단위 : 백만원)

             구 분                합 계                    1단계              2단계
             국 고                6,698                   230             6,468

  2) 자금조달계획
  - 설치부담금 : 국비 6,698백만원
  - 사용료
   ․ 처리시설에 오ㆍ폐수 등을 유입 처리하는 모든 사업자
   ․ 처리시설에 주거지역의 생활하수를 유입 처리하는 경우 정선군수

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 공공폐수처리시설의 설치․운영에 필요한 사항
  1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침에 따름

카. 기본계획서 열람 장소 및 기간
  1) 열람장소 : 정선군 산업경제과(033-560-2351)
  2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상


32. 철원 플라즈마일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항
  1) 지역 : 강원도 철원군 근남면 사곡리 1370번지 일원
  2) 면적 : 319,394㎡
                                         94