yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
검사내용                    검사방법       검사결과   비고
                              당해 배관에 미치지 아
                              니하도록 보호할 것

        배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으
 10)                                           샘플링확인       적 부
        로 마감처리를 하여야 한다.

        배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 조치 등 필요한
 11)                                  서면검사 후 샘플링확인         적 부
        조치를 마련하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


라. 안전밸브 등
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                       검사내용                   검사방법        검사결과   비고

       설비 중 다음의 어느 하나에 해당하는 설비에 대해서는
       과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성능과
       규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판 등(이하 "안전밸브
       등"이라 한다)을 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에
       상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하
       다.
       가) 압력용기(안지름이 150mm 이하인 압력용기는 제외
            하며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의
            파열로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용
            압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해
1)          당한다)                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
       나) 정변위 압축기
       다) 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구동
            식 펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압력을
            초과하지 않는 경우에는 제외한다.)
       라) 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도
            에서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것
            으로 한정한다)
       마) 그 밖의 저장설비 및 그 부속설비로서 해당 설비의
            최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있는
            것

       안전밸브 등은 안전밸브 등을 통하여 보호하려는 설비
       의 최고사용압력 또는 설계압력 이하에서 작동되도록
       하여야 한다. 다만, 안전밸브 등이 2개 이상 설치된 경우
2)                                            서면검사        적 부
       1개는 최고사용압력 또는 설계압력 의 1.05배(외부화재
       를 대비한 경우에는 1.1배) 이하에서 작동되도록 설치할
       수 있다.


       안전밸브 등의 배출용량은 그 작동원인에 따라 각각의
3)     소요분출량을 계산하여 가장 큰 수치를 해당 안전밸브           서면검사        적 부
       등의 배출용량으로 하여야 한다.

4)     파열판 작동 후 지속적으로 유출되는 유해화학물질을 서면검사 후 샘플링확인           적 부
검사내용                         검사방법         검사결과   비고

      차단할 필요가 있는 저장설비 및 그 부속설비에는 파열
      판과 안전밸브를 직렬로 설치하고 그 사이에는 압력지
      시계 또는 자동경보장치를 설치하여야 한다.

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


마. 그 밖에 실내 저장시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                          검사방법        검사결과   비 고
      인화성, 자연발화성, 산화성, 폭발성 유해화학물질을 취급하는
      건축물 및 구조물의 불연재료, 내화구조 등은 「위험물안전
      관리법」 또는 「산업안전보건 기준에 관한 규칙」 따라 화재ㆍ폭
      발 예방에 안전한 구조로 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나
      에 해당하는 경우에는 안전한 구조로 설치된 것으로 본다.
      가. 「위험물안전관리법」 제2조 제1항 제1호에 따른 위험물이 아
 1)                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
        닌 유해화학물질을 취급하는 경우
      나. 「위험물안전관리법」 제4조에 따른 지정수량 미만의 위험
        물로서 시ㆍ도조례에서 정하는 기준으로 취급하는 경우
      다. 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제270조 제1항에 따른
        내화기준 대상이 아닌 경우(인화성 물질을 사용하는 경우
        에 한정한다.)
                          가) 펌프설비는 견고한 기초
                                              서면검사 후 샘플링확인   적 부
                            위에 고정할 것
                          나) 펌프실의 바닥의 주위에는
                            높이 0.2m 이상의 턱 등 서면검사 후 샘플링확인     적 부
                            을 만들 것
                          다) 펌프실의 바닥은 물질이 스
      유해화학물질 이송용 펌프설        며들지 아니하는 재료로
      비 및 그 펌프실(펌프 및 이에     적당히 경사지게 하고 그 서면검사 후 샘플링확인       적 부
      부속하는 전동기를 위한 건축       최저부에 집수설비를 설치
 2)
      물과 그 밖의 공작물을 말한       할것

      다)은 다음의 기준에 적합하게 라) 펌프실에는 물질을 취급하
      하여야 한다.             는데 필요한 채광, 조명 및 서면검사 후 샘플링확인       적 부
                            환기의 설비를 설치할 것

                          마) 물질의 증기가 체류할 우
                            려가 있는 펌프실에는 그
                            증기를 실외의 높은 곳으 서면검사 후 샘플링확인       적 부
                            로 배출하는 설비를 설치
                            할것

      유해화학물질 이송용 펌프 가) 펌프설비는 견고한 기초
                                    서면검사 후 샘플링확인             적 부
      실 외의 장소에 설치하는 유  위에 고정할 것
 3)   해화학물질 이송용 펌프설 나) 펌프설비 주위에 높이 0.15m
                                         서면검사 후 샘플링확인        적 부
      비는 다음의 기준에 적합하   이상의 턱 등을 만들 것
      게 하여야 한다.           다) 나)에 따른 턱으로 구획 서면검사 후 샘플링확인      적 부
검사내용                       검사방법         검사결과   비 고
                         된 공간의 바닥은 물질
                         이 스며들지 아니하는
                         재료로 적당히 경사지게
                         하고 그 최저부에 집수
                         설비를 설치할 것


                       가. 압송에 사용하는 설비를
                          운전하는 사람(이하 이
                          조에서 "운전자"라 한다)
                          이 보기 쉬운 위치에 압
                                         서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          력계를 설치하고 운전자
                          가 쉽게 조작할 수 있는
                          위치에 동력을 차단할 수
                          있는 조치를 할 것


                     나. 호스와 그 접속용구는 압
                       송하는 부식성 액체에 대
                       하여 내식성(耐蝕性), 내 서면검사 후 샘플링확인      적 부
     액체 유해화학물질을 동력     열성 및 내한성을 가진 것
                       을 사용할 것
     을 사용하여 호스로 압송(壓
     送)하는 작업을 하는 경우에
4)                  다. 사용정격압력을 표시한
     는 해당 압송에 사용하는 설
                       계측기를 설치하고 그
     비에 대하여 다음의 조치를                 서면검사 후 샘플링확인        적 부
                       사용정격압력을 초과하
     하여야 한다.           여 압송하지 아니할 것


                       라. 호스 내부에 이상압력이
                          가하여져 위험할 경우에
                          는 압송에 사용하는 설 서면검사 후 샘플링확인     적 부
                          비에 과압방지장치를 설
                          치할 것


                       마. 호스와 호스 외의 관 및
                           호스 간의 접속부분에
                           는 접속용구를 사용하 서면검사 후 샘플링확인     적 부
                           여 누출이 없도록 확실
                           히 접속할 것


     유해화학물질 실내 저장시설이 설치된 건축물에는 환기설
     비를 설치하여야 한다. 다만, 공조설비 등이 설치되어 유효
     하게 배출(제12조제1호의 기준에 따라 설치된 경우에 한한
5)                                      서면검사 후 샘플링확인    적 부
     다)가 되는 건축물이거나 건축물의 목적상 환기가 불가능
     한 구조의 건축물 또는 성능준수가 어려운 구조에는 환기
     설비를 설치하지 아니할 수 있다.

     부식성 물질을 저장하는 건축물은 물질이 스며들 우려가
6)   있는 부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로 피복하 서면검사 후 샘플링확인         적 부
     여야 한다.

     유해화학물질 저장시설에는 채광 및 조명 설비를 갖추어야
7)   한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가 확보되는 서면검사 후 샘플링확인      적 부
     건축물에는 채광설비를 갖추지 아니할 수 있다.
검사내용                        검사방법         검사결과   비 고

      인화성, 산화성, 자연발화성 가. 접지에 의한 방법          서면검사 후 샘플링확인    적 부
      유해화학물질을      취급함에
                          나. 공기 중의 상대습도를 70%
      있어서 정전기가 발생할 우                         서면검사 후 샘플링확인   적 부
                             이상으로 하는 방법
 8)   려가 있는 설비에는 다음의
                          다. 공기를 이온화하는 방법 서면검사 후 샘플링확인      적 부
      어느 하나에 해당하는 방법
      으로 정전기를 유효하게 제 라. 기타 위와 동등 이상의 성
                        능을 확보하는 정전기 서면검사 후 샘플링확인            적 부
      거하여야 한다.
                        제거방법


      10. 인화성, 산화성, 자연발화성 유해화학물질 취급시설에는
      피뢰침 (「산업표준화법」 제12조에 따른 한국산업표준 중 피
      뢰설비 표준에 적합한 것을 말한다. 이하 같다)을 설치하여
      야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우로서, 유해화학
      물질 취급시설의 주위의 상황에 따라 안전상 지장이 없는
      경우에는 피뢰침을 설치하지 아니할 수 있다.
 9)                                         서면검사 후 샘플링확인    적 부
       가) 인근 자기소유의 건물에 설치된 피뢰침의 보호범위
         내에 있어서 안전성이 확보된 경우
       나) 타법(건축법, 위험물안전관법 등)에 의해 피뢰침을
         설치하지 않아도 되는 경우
       다) 산업안전보건법에서 규정하고 있는 한국산업표준에
         따라 적합하게 설치된 경우(자연적 구성부재로 인정
         되어 피뢰침이 면제되는 경우 등)

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


바. 검지•경보설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                       검사방법          검사결과   비고
      액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화재
      를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야 한
      다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는
      그러하지 아니하다.
      가. 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 저장하는 시설 중 「산업
        표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위
1)
                                           서면검사 후 샘플링확인     적 부
        험장소에 해당하는 경우로서 타법에서 정하는 기준에
        따라 방폭구조 전기기계ㆍ기구를 설치한 시설의 경우
      나. 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서 감시
        인(감시만을 전담하는 인력에 한한다.) 또는 CCTV 등
        감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터링을 하는 경
        우
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


사. 긴급차단설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                    검사내용                   검사방법        검사결과   비 고
      저장설비에 부착된 배관에는 긴급시 물질의 누출을 효
 1)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
      과적으로 차단할 수 있는 조치를 하여야 한다.
      저장시설에는 이상 사태가 발생하는 것을 방지하고 이
 2)   상사태 발생 시 확대를 방지하기 위하여 비상전력설비 서면검사 후 샘플링확인        적 부
      및 통신설비를 설치하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


아. 배출 및 처리설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                    검사내용                   검사방법        검사결과   비고
      유해화학물질(인화성 액체 또는 기체, 급성독성물질, 발
      암성 물질)의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 건축
      물에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로 배출할
      수 있도록 적절한 배출설비를 설치하여야 한다. 다만, 밀
1)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
      폐설비이거나, 건축물의 목적상 배출설비를 설치할 수
      없는 경우이거나, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 강
      제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비를 설치
      한 경우에는 제외한다.
      유해화학물질 취급시설의 이상 운전으로 유해화학물질
2)    이 외부로 방출될 경우에는 저장ㆍ포집 또는 처리설비 서면검사 후 샘플링확인        적 부
      등을 설치하여 안전하게 회수할 수 있도록 하여야 한다.
      유해화학물질을 폐기ㆍ처리 또는 방출하는 설비를 설치
3)    하는 경우에는 자동으로 작동될 수 있는 구조로 하거나 서면검사 후 샘플링확인       적 부
      원격 조정할 수 있는 수동조작 구조로 설치하여야 한다.
      냉각ㆍ분리ㆍ흡수ㆍ흡착ㆍ소각ㆍ폐수처리 등의 방법으
      로 유해화학물질의 부산물, 흄, 포집가스 또는 폐수 등을
4)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
      폐기ㆍ처리하는 공정은 유해화학물질이 외부로 방출되
      지 아니하도록 한다.
      안전밸브등으로부터 배출되는 유해화학물질은 연소ㆍ흡
      수ㆍ세정(洗淨)ㆍ포집(捕集) 또는 회수 등의 방법으로 처
      리하여야 한다. 또한, 유해화학물질 취급시설을 설치·운
      영하는 자는 다음 가목부터 마목까지 중 어느 하나에 해
      당하는 경우에는 배출되는 유해화학물질을 안전한 장소
      로 유도하여 처리해야 한다. 다만, 바목의 경우는 배출되
      는 유해화학물질을 안전한 장소로 유도하여 외부로 직
      접 배출할 수 있다.
5)    가. 배출물질 연소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등의 서면검사 후 샘플링확인        적 부
        방법으로 처리할 때에 파열판의 기능을 저해할 우
        려가 있는 경우
      나. 배출물질을 연소처리할 때에 유해성기체를 발생시
        킬 우려가 있는 경우
      다. 고압상태의 유해화학물질이 대량으로 배출되어 연
        소ㆍ흡수ㆍ세정ㆍ포집 또는 회수 등의 방법으로 완
        전히 처리할 수 없는 경우
      라. 공정설비가 있는 지역과 떨어진 인화성 기체 또는
검사내용                        검사방법        검사결과   비고
       인화성 액체 저장설비에 안전밸브 등이 설치될 때
       에 저장설비에 냉각설비 또는 자동소화설비 등 안
       전상의 조치를 하였을 경우
     마. 그 밖에 배출량이 적거나 배출 시 급격히 분산되어
       재해의 우려가 없으며, 냉각설비 또는 자동소화설
       비를 설치하는 등 안전상의 조치를 하였을 경우
     바. 공정특성 상 배출되는 유해화학물질을 처리할 수
       없으며 처리공정 설치로 인하여 위험성이 증대될
       우려가 있는 경우
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


자. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                        검사방법        검사결과   비고
     유해화학물질을 저장하는 건축물의 바닥은 물질이 스며들
     지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용하여야 한
1)   다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 제외한다.  서면검사 후 샘플링확인       적 부
     가. 고체 또는 기체 유해화학물질을 취급하는 경우
     나. 물이 고일 수 없는 구조인 경우
     유해화학물질을 액체상태로 저장하는 저장탱크를 설치
     하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하
     기 위해 방류벽, 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용
     한 집수시설을 설치하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31
     일 이전에 착공한 저장탱크로서 집수시설에 다음 중 어
2)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     느 하나에 해당하는 조치를 한 경우 적절하게 설치된 것
     으로 본다.
     가) 거리가 협소한 측면 등에 감지기 또는 CCTV를 추가로
      설치하여 감지경보체계를 강화한 경우
     나) 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
     액체상체 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 시설의 바닥
3)   둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도 서면검사 후 샘플링확인            적 부
     록 방지턱 등을 설치하여야 한다.
     유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을
4)   취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 서면검사 후 샘플링확인            적 부
     한다.
     유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에
     적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구
5)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     비하여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객
     등을 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다.
     작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설(샤
     워시설 또는 세안시설을 포함한다)을 설치하고, 접근통
6)
     로에 장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 물반응성 물질
     은 제외한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


차. 실내 저장시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                     검사방법       검사결과            비고
      저장시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해
      화학물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하
 1)   는 시설이라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 서면검사 후 샘플링확인       적 부
      표지를 하고, 관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도
      록 적절한 조치를 하여야 한다.
      이상상태 발생의 경우 원재료 공급의 긴급차단, 제품의
      방출, 불활성기체의 주입이나 냉각용수 등의 공급을 위
 2)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
      한 장치를 설치하여야 하며 안전하고 정확하게 조작할
      수 있도록 보수ㆍ유지하여야 한다.
      화염방지기를 설치하는 경우에는 「산업표준화법」에 따
      른 한국산업표준에서 정하는 화염방지장치 기준에 적
 3)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
      합한 것을 설치하여야 하고, 항상 철저하게 보수ㆍ유지
      하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


카. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                 검사내용                       검사방법       검사결과      검사원 특기사항
1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                         전수확인       적 부
2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수                 전수확인       적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
   2. 1) 및 2)에 관한 검사내용은 국내 유해화학물질 취급사업장에서 신속하게 취급하여야하는 사유가 있어 산업통상자원부 장관이
   확인하는 경우에는 차기 정기검사 이전까지 확인할 수 있다.
   3. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
   4. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.
[별지 제6호 서식]

                유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표
                            (실내 보관 시설 및 설비)


[시설현황]

            시 설명                    취급물질명                     연간 취급량




[검사내역]
가. 보관시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
검사내용                       검사방법        검사결과   비 고

     건축물의 실내 저장시설은 「건축법」 또는 「위험물안
1)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     전관리법」에서 정한 높이 기준을 따른다.

     종류가 다른 유해화학물질을 같은 보관시설 안에 보관하
2)   는 경우에는 화학물질간의 반응성을 고려하여 칸막이나 서면검사 후 샘플링확인         적 부
     바닥의 구획선 등으로 구분하여 보관해야 한다.

     보관시설에 유해화학물질 외에 기계, 자재류를 같이 보관
3)   하고자 하는 경우에는 유해화학물질 보관높이보다 높은          샘플링확인       적 부
     고정식 칸막이(벽 등)를 설치하여야 한다.

                      가. 수납장의 재료는 해당
                         물질의 취급에 적합한
                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
                         기계적 및 화학적 성질
                         을 가질 것
     보관시설에 선반 등의 수납
                      나. 수납장은 하중에 의하여
     장을 설치하는 경우에는 다
4)                       생기는 응력으로부터 안 서면검사 후 샘플링확인     적 부
     음의 기준을 따라야 한다.
                         전한 것으로 할 것

                      다. 수납장은 유해화학물질
                         용기가 쉽게 떨어지지 서면검사 후 샘플링확인      적 부
                         아니하게 조치할 것

     보관시설이 보관시설 외의 용도로 사용하는 부분과 물
     리적으로 구획되지 아니한 경우에는 보관시설로 사용하
5)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     는 실 전체에 제5조제1호 및 제5조제2호에 따른 기준을
     적용할 것
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


나. 그 밖에 실내 보관시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                검사내용                       검사방법        검사결과   비고

     인화성, 자연발화성, 산화성, 폭발성 유해화학물질을 취
     급하는 건축물 및 구조물의 불연재료, 내화구조 등은
     「위험물안전관리법」 또는 「산업안전보건 기준에 관한
     규칙」 따라 화재ㆍ폭발 예방에 안전한 구조로 하여야 한
     다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 안전
     한 구조로 설치된 것으로 본다.
     가. 「위험물안전관리법」 제2조 제1항 제1호에 따른 위
1)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
       험물이 아닌 유해화학물질을 취급하는 경우
     나. 「위험물안전관리법」 제4조에 따른 지정수량 미만의
      위험물로서 시ㆍ도조례에서 정하는 기준으로 취급하
      는 경우
     다. 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제270조 제1항에
       따른 내화기준 대상이 아닌 경우(인화성 물질을 사
       용하는 경우로 한정한다.)

     유해화학물질 보관시설이 설치된 건축물에는 다음의 기
2)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     준에 따라 환기설비를 설치하여야 한다. 다만, 공조설비
검사내용                      검사방법        검사결과   비고
     등이 설치되어 유효하게 배출(제8조의 기준에 따라 설치
     된 경우에 한한다)이 되는 건축물이거나 건축물의 목적
     상 환기가 불가능한 구조의 건축물에는 환기설비를 설
     치하지 아니할 수 있다.
     부식성 물질을 보관하는 건축물은 물질이 스며들 우려
3)   가 있는 부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로 피 서면검사 후 샘플링확인       적 부
     복하여야 한다.
     유해화학물질 보관시설에는 채광 및 조명 설비를 갖추
     어야 한다. 다만, 조명 설비가 설치되어 유효하게 조도가
4)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     확보되는 건축물에는 채광 설비를 갖추지 아니할 수 있
     다.

     자연발화성 물질을 쌓아 두는 경우 위험한 온도로 상승
5)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     하지 못하도록 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


다. 검지•경보설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                검사내용                      검사방법        검사결과   비고
     액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화
     재를 미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야
     한다. 다만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에
     는 그러하지 아니하다.
     가. 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 보관하는 시설 중
        「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1
1)      종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 타법에서 정 서면검사 후 샘플링확인       적 부
        하는 기준에 따라 방폭구조 전기기계ㆍ기구를 설치
        한 시설의 경우
     나. 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서 감
        시인(감시만을 전담하는 인력에 한한다.) 또는 CCTV
        등 감시설비를 설치하여 실시간으로 모니터링을 하
        는 경우
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


라. 배출설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                검사내용                      검사방법        검사결과   비고

     유해화학물질(인화성 액체 또는 기체, 급성독성물질, 발
     암성 물질)의 증기 또는 미분이 체류할 우려가 있는 건축
     물에는 그 증기 또는 미분을 실외의 높은 곳으로 배출할
     수 있도록 적절한 배출설비를 설치하여야 한다. 다만,
1)                                     서면검사 후 샘플링확인   적 부
     밀폐설비이거나, 건축물의 목적상 배출설비를 설치할 수
     없는 경우이거나, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 강
     제로 증기 또는 미분을 배출할 수 있는 배출설비를 설치
     한 경우에는 제외한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


마. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                검사내용                    검사방법         검사결과    비 고
     유해화학물질을 취급하는 건축물의 바닥은 물질이 스며
     들지 못하고 해당 물질에 견딜 수 있는 재료를 사용하여
     야 한다. 다만, 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 제외한
1)                                    서면검사 후 샘플링확인   적 부
     다.
     가. 고체 또는 기체 유해화학물질을 취급하는 경우
     나. 물이 고일 수 없는 구조인 경우
     유해화학물질을 액체상태로 보관하는 보관설비를 설치
     하는 경우에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기
     위한 아래의 조건을 만족하는 방지턱, 트렌치, 건축물 벽
     체 등을 활용한 집수시설을 설치하여야 한다. 다만, 다른
     법령에서 정하는 기준에 따라 확산을 방지하기 위한 집수
2)   시설을 설치한 경우에는 적절하게 설치한 것으로 본다. 서면검사 후 샘플링확인      적 부
      가. 집수시설은 해당물질에 견디는 재질을 사용하거나
         적절한 마감처리를 할 것
      나. 집수시설은 외부로 유출되지 아니하는 구조로 할 것
      다. 용기를 취급하는 경우에는 집수시설의 용량을 최대
         단일 용기의 100% 이상으로 할 것.
     액체상태 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 시설의 바닥
3)   둘레에는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도 서면검사 후 샘플링확인        적 부
     록 방지턱 등을 설치하여야 한다.
     유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을
4)   취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한 서면검사 후 샘플링확인      적 부
     다.
      유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에
     적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비
5)                                  서면검사 후 샘플링확인     적 부
     하여야 하고, 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등
     을 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다.
     작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설(샤워
     시설 또는 세안시설을 포함한다)을 설치하고, 접근통로에
6)                                   서면검사 후 샘플링확인    적 부
     장애물이 없도록 하여야 한다. 다만, 물반응성 물질은 제
     외한다
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
바. 실내 보관시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                     검사방법        검사결과   비고
     보관시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학
     물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이
1)
     라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고,     샘플링확인       적 부
     관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 적절한 조치를
     하여야 한다.
     유해화학물질 보관용기에 붙어 있는 유해화학물질 표시가
2)                                        샘플링확인       적 부
     잘 보이도록 오염되거나 손상되지 아니하도록 하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


사. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                    검사내용                         검사방법      검사결과      검사원 특기사항

1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                              전수확인       적 부

2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수                      전수확인       적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
   2. 1) 및 2)에 관한 검사내용은 국내 유해화학물질 취급사업장에서 신속하게 취급하여야하는 사유가 있어 산업통상자원부 장관이
   확인하는 경우에는 차기 정기검사 이전까지 확인할 수 있다.
   3. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
   4. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.




[별지 제7호 서식]

              유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표
                              (실외 저장 시설 및 설비)


[시설현황]

          시 설명                        취급물질명                      연간 취급량




[검사내역]
가. 저장설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                       검사방법        검사결과            비 고

                      가. 저장설비의 내면에는 부
                           식이 일어나지 않는 재
                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
                           질을 사용하거나 부식
                           방지 조치를 해야 한다.
     저장설비에는 해당 물질의
     특성에 적합한 재질을 사용 나. 저장설비의 외면에는 녹
1)
     하는 등의 아래의 부식방지        을 방지하기 위한 도장
     조치를 하여야 한다.           등을 하여야 한다. 다
                           만, 설비의 재질이 부 서면검사 후 샘플링확인      적 부
                           식의 우려가 없는 스테
                           인레스 강판 등인 경우
                           에는 그러하지 아니하
검사내용                       검사방법        검사결과   비 고
                           다.
     저장설비는 압력 또는 자체하중을 견딜 수 있는 충분한
2)                                            서면검사        적 부
     강도이어야 한다
     저장탱크에는 내부물질 상태를 확인할 수 있도록 온도계,
3)   액위계, 유량계, 압력계 등의 필요한 계측장치를 설치하여 서면검사 후 샘플링확인         적 부
     야 한다.
                      가. 화재 예방상 지장이 없는
                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          장소에 설치할 것
                      나. 주입호스 또는 주입관과
                          결합할 수 있고, 결합하
                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          였을 때 물질이 새지 아니
                          할 것
                      다. 주입구에는 밸브 또는
                          뚜껑을 설치하고 물질
                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          유입시 외에는 닫힘 상
                          태를 유지할 것
     유해화학물질의    저장시설 라. 주입구에는 주입구를 나
4)   및 설비의 주입구는 다음의       타낼 수 있는 표시를 할 서면검사 후 샘플링확인      적 부
     기준을 따라야 한다.          것
                      마. 주입구 주위에는 새어나
                          온 물질이 외부로 유출
                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          되지 아니하도록 하는
                          설비를 설치할 것
                      바. 주입구는 함부로 개폐되
                          지 않도록 잠금장치를
                          설치할 것. 다만, 주입구
                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
                          조작이 엄격하게 제한되
                          는 경우에는 그렇지 아
                          니하다.
     대기압 저장설비에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브
5)                                         서면검사 후 샘플링확인   적 부
     부착 통기관을 설치하여야 한다.
     인화성 유해화학물질을 저장 취급하는 설비에서 증기나
     가스를 대기로 방출하는 경우에는 외부로부터의 화염을
     방지하기 위하여 화염방지기를 그 설비 상단에 설치하
     여야 한다. 다만, 대기로 연결된 통기관에 통기밸브가 설
6)                                         서면검사 후 샘플링확인   적 부
     치되어 있거나, 인화점이 섭씨 38도 이상 60도 이하인
     인화성 유해화학물질을 저장ㆍ취급할 때에 화염방지 기
     능을 가지는 인화방지망을 설치한 경우에는 그러하지
     아니하다.
     유해화학물질 저장설비의 기초는 지반침하로 그 설비에
     유해한 영향을 끼치지 아니하도록 지반조사, 기초공사
     및 고정조치를 해야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이전
     에 착공한 저장설비로서 다음 중 어느 하나에 해당하는
7)                                       서면검사 후 샘플링확인     적 부
     경우에는 적절한 조치를 한 것으로 본다.
     가. 전문기관(기술사)의 지반조사 보고서나 기초공사
         응력 계산서 등을 갖춘 경우
     나. 설비침하 및 기울기 등 주기적(검사항목, 시설의 규