관         보
               제15102호                                       2002. 5.17. (금요일)
             ○신청서교부및접수안내:전력기반조성사업실 4. 신청된기술의내용요약
               홈페이지(http://etep.kepri.re.kr) 사업공고
                                              〈기술내용〉
               (신청서) 페이지에서다운로드
                                                종래에매스콘크리트를타설하면서파이프쿨링
            5. 유의사항
                                                공법에의해시공할경우냉각수를방류하씀으
             ○다음의경우지원눀상에서제외
                                                나, 본 신청기술“냉각탑을 이용한 냉각수 순환
               -신청한과제가이미개발된경우
                                                형파이프쿨링설계방법및설치공법”은냉각수
               -정부지원사업참여제한중인자또는기관
                                                를방류하지않고폐쇄형으로재활용하는기술이
               -금융기관등의신용거래불량자
                                                다. 신청기술은매스콘크리트온도제어에서파이
             ○제출한서류는반환하지않음
                                                프쿨링공법적용시적은양의냉각수만으로도
            6. 기 타
                                                파이프쿨링을할수있고, 냉각탑만으로뜨거워
             ○사업설명회일시및장소
                                                진 냉각수를 유효하게 온도 강하시키면서 많은
               -2002년 5 월24일(금) 14:00 전력연구원본관
                                                파이프에냉각수를균일하게공급하여경제적으
                동1층눀강당
                                                로시공할수있는것을특징으로하고있다.
               -문의처:041-865-7741(〜7745)
                                              〈기술범위〉
             ○상세한내용은전력연구원전력기반조성사업실
                                             가. 냉각탑을이용한냉각수순환형파이프쿨링공법
               홈페이지참조
                                               의설계방법
                                               -온도균열지수, 냉각온도 및 경제성 등을 종합적
            ◉건설교통부공고제2002-127호
                                                으로판단하여냉각수의유입구온도와유출구
             건설기술관리법제18조의 규정에 의거 다음의 기
                                                온도차가냉각탑의냉각범위인15℃이하가되
            술에눀한신기술지정신청이있어동법시행령제32
                                                도록매스콘크리트에매설되는파이프의간격,
            조의2제3항의 규정에 의거 공고하니, 동건의 이해관
                                                길이및냉각수설계유속을결정하고이를바탕
            계인으로서다음기술의신기술로의지정고시에의견
                                                으로냉각탑, 정유량밸브및펌프를선정하며콘
            이있는경우에는성명, 주소와의견및사유, 근거등
                                                크리트내에매설되는파이프의간격, 길이및냉
            을 기재한 의견서를 공고일로부터 30일내에 한국건
                                                각수설계유속을결정하고이를바탕으로냉각
            설기술연구원장에게제출하여주시기바랍니다. 
                                                탑, 정유량밸브및펌프를선정하며콘크리트내
                2002년5 월17일
                                                에 매설되는 파이프 내의 압력이 3.5kg/㎠이하
                           건설교통부장관
                                                가되도록펌프의토출측양정이35mAq이하인
            1. 신기술지정신청인
                                                지를확인하여, 파이프의배관간격, 길이, 냉각
                      법인등록
            개 발 자 번 호 주                   소
                                                수의통수량, 냉각수의유입온도등에따라이를
            삼성물산(주) 110111- 경기도성남시분당구
                                                바탕으로최종적으로수화열을해석하는일련의
                      0002975 서현동263
                                                설계방법
            삼성중공업(주)110111- 서울강남구역삼동
                                             나. 매스콘크리트온도제어를위한냉각수순환형파
                      0168595 825-13
                                               이프쿨링설치공법
            (주)삼우설비 110111- 서울송파구오금동28
                                               -설계를바탕으로전체파이프망, 각각의유입구
            컨 설 턴 트 1512585
                                                에정유량밸브(자동밸런싱밸브)를냉각수유
            2. 신청된 기술의 명칭:냉각탑을 이용한 냉각수 순
                                                입구쪽에설치하고냉각탑, 펌프및온도센서등
             환형파이프쿨링설계방법및설치공법
                                                을지정된위치와장소에설치한후, 각종시험을
            3. 신청된기술의구분:건축
                                                통해검사하고콘크리트타설후에는콘크리트내
                                            85