yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
3. 스프링클러설비 점검표
                                                               (4쪽 중 1쪽)
 번호                            점검항목                             점검결과

3-A. 수원
3-A-001   ○ 주된수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)
3-A-002   ○ 보조수원(옥상)의 유효수량 적정 여부

3-B. 수조

3-B-001   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
3-B-002   ○ 수위계 설치 또는 수위 확인 가능 여부
3-B-003   ● 수조 외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
3-B-004   ● 실내설치 시 조명설비 설치 여부
3-B-005   ○ “스프링클러설비용 수조”표지설치 여부 및 설치 상태
3-B-006   ● 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지설치 여부
3-B-007   ● 수조-수직배관 접속부분“스프링클러설비용 배관”표지설치 여부

3-C. 가압송수장치

          [펌프방식]
3-C-001   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
3-C-002   ○ 성능시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부
3-C-003   ● 다른 소화설비와 겸용인 경우 펌프 성능 확보 가능 여부
3-C-004   ○ 펌프 흡입측 연성계·진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무
3-C-005   ● 기동장치 적정 설치 및 기동압력 설정 적정 여부
3-C-006   ● 물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부
3-C-007   ● 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
3-C-008   ○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지
            상태, 연료량) 여부
3-C-009   ○ 가압송수장치의“스프링클러펌프”표지설치 여부 또는 다른 소화설비와 겸
            용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부

          [고가수조방식]
3-C-021   ○ 수위계·배수관·급수관·오버플로우관·맨홀 등 부속장치의 변형·손상 유무

          [압력수조방식]
3-C-031   ● 압력수조의 압력 적정 여부
3-C-032   ○ 수위계·급수관·급기관·압력계·안전장치·공기압축기 등 부속장치의 변형·손상 유무

          [가압수조방식]
3-C-041   ● 가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
3-C-042   ○ 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무

3-D. 폐쇄형스프링클러설비 방호구역 및 유수검지장치

3-D-001   ● 방호구역 적정 여부
3-D-002   ● 유수검지장치 설치 적정(수량, 접근·점검 편의성, 높이) 여부
3-D-003   ○ 유수검지장치실 설치 적정(실내 또는 구획, 출입문 크기, 표지) 여부
                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(4쪽 중 2쪽)

 번호                           점검항목                             점검결과

3-D-004   ● 자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부
3-D-005   ● 조기반응형헤드 적합 유수검지장치 설치 여부

3-E. 개방형스프링클러설비 방수구역 및 일제개방밸브

3-E-001   ● 방수구역 적정 여부
3-E-002   ● 방수구역 별 일제개방밸브 설치 여부
3-E-003   ● 하나의 방수구역을 담당하는 헤드 개수 적정 여부
3-E-004   ○ 일제개방밸브실 설치 적정(실내(구획), 높이, 출입문, 표지) 여부

3-F. 배관

3-F-001   ● 펌프의 흡입측 배관 여과장치의 상태 확인
3-F-002   ● 성능시험배관 설치(개폐밸브, 유량조절밸브, 유량측정장치) 적정 여부
3-F-003   ● 순환배관 설치(설치위치·배관구경, 릴리프밸브 개방압력) 적정 여부
3-F-004   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
3-F-005   ○ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 및 작동표시
            스위치 적정(제어반 표시 및 경보, 스위치 동작 및 도통시험) 여부
3-F-006   ○ 준비작동식 유수검지장치 및 일제개방밸브 2차측 배관 부대설비 설치 적정
            (개폐표시형 밸브, 수직배수배관, 개폐밸브, 자동배수장치, 압력스위치 설치 및 감시
            제어반 개방 확인) 여부
3-F-007   ○ 유수검지장치 시험장치 설치 적정(설치위치, 배관구경, 개폐밸브 및 개방형 헤드,
            물받이 통 및 배수관) 여부
3-F-008   ● 주차장에 설치된 스프링클러 방식 적정(습식 외의 방식) 여부
3-F-009   ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부

3-G. 음향장치 및 기동장치

3-G-001   ○ 유수검지에 따른 음향장치 작동 가능 여부(습식·건식의 경우)
3-G-002   ○ 감지기 작동에 따라 음향장치 작동 여부(준비작동식 및 일제개방밸브의 경우)
3-G-003   ● 음향장치 설치 담당구역 및 수평거리 적정 여부
3-G-004   ● 주 음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부
3-G-005   ● 우선경보방식에 따른 경보 적정 여부
3-G-006   ○ 음향장치(경종 등) 변형·손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부

          [펌프 작동]
3-G-011   ○ 유수검지장치의 발신이나 기동용 수압개폐장치의 작동에 따른 펌프 기동 확인
            (습식·건식의 경우)
3-G-012   ○ 화재감지기의 감지나 기동용 수압개폐장치의 작동에 따른 펌프 기동 확인
            (준비작동식 및 일제개방밸브의 경우)

          [준비작동식유수검지장치 또는 일제개발밸브 작동]
3-G-021   ○ 담당구역내 화재감지기 동작(수동 기동 포함)에 따라 개방 및 작동 여부
3-G-022   ○ 수동조작함 (설치높이, 표시등) 설치 적정 여부
                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(4쪽 중 3쪽)

  번호                           점검항목                             점검결과

3-H. 헤드
3-H-001    ○ 헤드의 변형·손상 유무
3-H-002    ○ 헤드 설치 위치·장소·상태(고정) 적정 여부
3-H-003    ○ 헤드 살수장애 여부
3-H-004    ● 무대부 또는 연소우려 있는 개구부 개방형 헤드 설치 여부
3-H-005    ● 조기반응형 헤드 설치 여부(의무 설치 장소의 경우)
3-H-006    ● 경사진 천장의 경우 스프링클러헤드의 배치상태
3-H-007    ● 연소할 우려가 있는 개구부 헤드 설치 적정 여부
3-H-008    ● 습식·부압식스프링클러 외의 설비 상향식 헤드 설치 여부
3-H-009    ● 측벽형 헤드 설치 적정 여부
3-H-010    ● 감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드의 차폐판 설치 여부

3-I. 송수구
 3-I-001   ○ 설치장소 적정 여부
 3-I-002   ● 연결배관에 개폐밸브를 설치한 경우 개폐상태 확인 및 조작가능 여부
 3-I-003   ● 송수구 설치 높이 및 구경 적정 여부
 3-I-004   ○ 송수압력범위 표시 표지 설치 여부
 3-I-005   ● 송수구 설치 개수 적정 여부(폐쇄형 스프링클러설비의 경우)
 3-I-006   ● 자동배수밸브(또는 배수공)·체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부
 3-I-007   ○ 송수구 마개 설치 여부

3-J. 전원

 3-J-001   ● 대상물 수전방식에 따른 상용전원 적정 여부
 3-J-002   ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
 3-J-003   ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
 3-J-004   ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인

3-K. 제어반
3-K-001    ● 겸용 감시·동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)

           [감시제어반]
3-K-011    ○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
3-K-012    ○ 펌프 별 자동·수동 전환스위치 정상작동 여부
3-K-013    ● 펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부
3-K-014    ● 상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
3-K-015    ● 수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
3-K-016    ○ 각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부
3-K-017    ○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부
3-K-018    ● 감시제어반 전용실 적정 설치 및 관리 여부
3-K-019    ● 기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부
3-K-020    ○ 유수검지장치·일제개방밸브 작동 시 표시 및 경보 정상작동 여부
3-K-021    ○ 일제개방밸브 수동조작스위치 설치 여부
                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(4쪽 중 4쪽)

 번호                               점검항목                                점검결과

3-K-022    ● 일제개방밸브 사용 설비 화재감지기 회로별 화재표시 적정 여부
3-K-023    ● 감시제어반과 수신기 간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우)

           [동력제어반]
3-K-031
           ○ 앞면은 적색으로 하고, “스프링클러설비용 동력제어반” 표지 설치 여부

           [발전기제어반]
3-K-041
           ● 소방전원보존형발전기는 이를 식별할 수 있는 표지 설치 여부

3-L. 헤드 설치제외

3-L-001    ● 헤드 설치 제외 적정 여부(설치 제외된 경우)
3-L-002    ● 드렌처설비 설치 적정 여부

※ 펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)
                      정격운전 정격유량의                             ㅇ설정압력:
      구분       체절운전   (100%) 150% 운전          적정 여부
                                                             ㅇ주펌프
                                                              기동:       MPa
  토출량      주
                                       1.체절운전 시 토출압은 정격토출압의 정지:         MPa
  (ℓ/min) 예비                            140% 이하일 것( )        ㅇ예비펌프
                                       2.정격운전 시 토출량과 토출압이     기동:       MPa
                                         규정치 이상일 것( )         정지:       MPa
  토출압      주
                                       3.정격토출량의 150%에서 토출압이 ㅇ충압펌프
  (MPa) 예비                               정격토출압의 65% 이상일 것( )  기동:       MPa
                                                              정지:       MPa

※ 릴리프밸브 작동압력 :          MPa


 비고

                                                        210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
4. 간이스프링클러설비 점검표
                                                               (4쪽 중 1쪽)

  번호                           점검항목                             점검결과

4-A. 수원
4-A-001   ○ 수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)

4-B. 수조
4-B-001   ○ 자동급수장치 설치 여부
4-B-002   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
4-B-003   ○ 수위계 설치 또는 수위 확인 가능 여부
4-B-004   ● 수조 외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
4-B-005   ● 실내설치 시 조명설비 설치 여부
4-B-006   ○ “간이스프링클러설비용 수조”표지 설치상태 적정 여부
4-B-007   ● 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지설치 여부
4-B-008   ● 수조-수직배관 접속부분“간이스프링클러설비용 배관”표지설치 여부

3-C. 가압송수장치

          [상수도직결형]
4-C-001   ○ 방수량 및 방수압력 적정 여부

          [펌프방식]
4-C-011   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
4-C-012   ○ 성능시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부
4-C-013   ● 다른 소화설비와 겸용인 경우 펌프 성능 확보 가능 여부
4-C-014   ○ 펌프 흡입측 연성계·진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무
4-C-015   ● 기동장치 적정 설치 및 기동압력 설정 적정 여부
4-C-016   ● 물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부
4-C-017   ● 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
4-C-018   ○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지 상태,
            연료량) 여부
4-C-019   ○ 가압송수장치의“간이스프링클러펌프”표지설치 여부 또는 다른 소화설비와
            겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부

          [고가수조방식]
4-C-031   ○ 수위계·배수관·급수관·오버플로우관·맨홀 등 부속장치의 변형·손상 유무

          [압력수조방식]
4-C-041   ● 압력수조의 압력 적정 여부
4-C-042   ○ 수위계·급수관·급기관·압력계·안전장치·공기압축기 등 부속장치의 변형·손상 유무

          [가압수조방식]
4-C-051   ● 가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
4-C-052   ○ 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무


  비고

                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(4쪽 중 2쪽)

 번호                           점검항목                             점검결과

4-D. 방호구역 및 유수검지장치
4-D-001   ● 방호구역 적정 여부
4-D-002   ● 유수검지장치 설치 적정(수량, 접근·점검 편의성, 높이) 여부
4-D-003   ○ 유수검지장치실 설치 적정(실내 또는 구획, 출입문 크기, 표지) 여부
4-D-004   ● 자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부
4-D-005   ● 주차장에 설치된 간이스프링클러 방식 적정(습식 외의 방식) 여부

4-E. 배관 및 밸브
          ○ 상수도직결형 수도배관 구경 및 유수검지에 따른 다른 배관 자동 송수 차단 여부
4-E-001
          ○ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 및 작동표시
4-E-002
            스위치 적정(제어반 표시 및 경보, 스위치 동작 및 도통시험) 여부
          ● 펌프의 흡입측 배관 여과장치의 상태 확인
4-E-003
          ● 성능시험배관 설치(개폐밸브, 유량조절밸브, 유량측정장치) 적정 여부
4-E-004
          ● 순환배관 설치(설치위치·배관구경, 릴리프밸브 개방압력) 적정 여부
4-E-005
          ● 동결방지조치 상태 적정 여부
4-E-006
          ○ 준비작동식 유수검지장치 2차측 배관 부대설비 설치 적정(개폐표시형 밸브,
4-E-007
            수직배수배관·개폐밸브, 자동배수장치, 압력스위치 설치 및 감시제어반 개방 확인)
            여부
4-E-008
          ○ 유수검지장치 시험장치 설치 적정(설치위치, 배관구경, 개폐밸브 및 개방형 헤드,
            물받이 통 및 배수관) 여부
4-E-009
          ● 간이스프링클러설비 배관 및 밸브 등의 순서의 적정 시공 여부
4-E-010
          ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부

4-F. 음향장치 및 기동장치
4-F-001   ○ 유수검지에 따른 음향장치 작동 가능 여부(습식의 경우)
4-F-002   ● 음향장치 설치 담당구역 및 수평거리 적정 여부
4-F-003   ● 주 음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부
4-F-004   ● 우선경보방식에 따른 경보 적정 여부
4-F-005   ○ 음향장치(경종 등) 변형·손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부

          [펌프 작동]
4-F-011   ○ 유수검지장치의 발신이나 기동용 수압개폐장치의 작동에 따른 펌프 기동 확인
           (습식의 경우)
4-F-012   ○ 화재감지기의 감지나 기동용 수압개폐장치의 작동에 따른 펌프 기동 확인
           (준비작동식의 경우)

          [준비작동식유수검지장치 작동]
4-F-021   ○ 담당구역내 화재감지기 동작(수동 기동 포함)에 따라 개방 및 작동 여부
4-F-022   ○ 수동조작함(설치높이, 표시등) 설치 적정 여부


 비고

                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(4쪽 중 3쪽)

  번호                          점검항목                              점검결과

4-G. 간이헤드
4-G-001    ○ 헤드의 변형·손상 유무
4-G-002    ○ 헤드 설치 위치·장소·상태(고정) 적정 여부
4-G-003    ○ 헤드 살수장애 여부
4-G-004    ● 감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드의 차폐판 설치 여부
4-G-005    ● 헤드 설치 제외 적정 여부(설치 제외된 경우)

4-H. 송수구
4-H-001    ○ 설치장소 적정 여부
4-H-002    ● 연결배관에 개폐밸브를 설치한 경우 개폐상태 확인 및 조작가능 여부
4-H-003    ● 송수구 설치 높이 및 구경 적정 여부
4-H-004    ● 자동배수밸브(또는 배수공)·체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부
4-H-005    ○ 송수구 마개 설치 여부

4-I. 제어반
 4-I-001   ● 겸용 감시·동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)

           [감시제어반]
 4-I-011   ○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
 4-I-012   ○ 펌프 별 자동·수동 전환스위치 정상작동 여부
 4-I-013   ● 펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부
 4-I-014   ● 상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
 4-I-015   ● 수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
 4-I-016   ○ 각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부
 4-I-017   ○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부
 4-I-018   ● 감시제어반 전용실 적정 설치 및 관리 여부
 4-I-019   ● 기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부
 4-I-020   ○ 유수검지장치 작동 시 표시 및 경보 정상작동 여부
 4-I-021   ● 감시제어반과 수신기 간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우)

           [동력제어반]
 4-I-031   ○ 앞면은 적색으로 하고,“간이스프링클러설비용 동력제어반”표지 설치 여부

           [발전기제어반]
 4-I-041   ● 소방전원보존형발전기는 이를 식별할 수 있는 표지 설치 여부

4-J. 전원

4-J-001    ● 대상물 수전방식에 따른 상용전원 적정 여부
4-J-002    ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
4-J-003    ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
4-J-004    ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인


  비고

                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(4쪽 중 4쪽)

 번호                              점검항목                                점검결과

※ 펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)
                     정격운전 정격유량의                             ㅇ설정압력:
    구분        체절운전   (100%) 150% 운전          적정 여부
                                                            ㅇ주펌프
                                                             기동:       MPa
 토출량     주
                                      1.체절운전 시 토출압은 정격토출압의 정지:         MPa
 (ℓ/min) 예비                            140% 이하일 것( )        ㅇ예비펌프
                                      2.정격운전 시 토출량과 토출압이     기동:       MPa
                                        규정치 이상일 것( )         정지:       MPa
 토출압     주
                                      3.정격토출량의 150%에서 토출압이 ㅇ충압펌프
  (MPa) 예비                              정격토출압의 65% 이상일 것( )  기동:       MPa
                                                             정지:       MPa

※ 릴리프밸브 작동압력 :         MPa


 비고

                                                       210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
5. 화재조기진압용 스프링클러설비 점검표
                                                               (3쪽 중 1쪽)
  번호                            점검항목                            점검결과

5-A. 설치장소의 구조
           ● 설비 설치장소의 구조(층고, 내화구조, 방화구획, 천장 기울기, 천장 자재 돌출부
5-A-001
             길이, 보 간격, 선반 물 침투구조) 적합 여부

5-B. 수원
 5-B-001   ○ 주된수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)
 5-B-002   ○ 보조수원(옥상)의 유효수량 적정 여부

5-C. 수조
 5-C-001   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
 5-C-002   ○ 수위계 설치 또는 수위 확인 가능 여부
 5-C-003   ● 수조 외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
 5-C-004   ● 실내설치 시 조명설비 설치 여부
 5-C-005   ○ “화재조기진압용 스프링클러설비용 수조”표지설치 여부 및 설치 상태
 5-C-006   ● 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지설치 여부
 5-C-007   ● 수조-수직배관 접속부분“화재조기진압용 스프링클러설비용 배관”표지설치 여부

5-D. 가압송수장치
           [펌프방식]
5-D-001    ● 동결방지조치 상태 적정 여부
5-D-002    ○ 성능시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부
5-D-003    ● 다른 소화설비와 겸용인 경우 펌프 성능 확보 가능 여부
5-D-004    ○ 펌프 흡입측 연성계·진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무
5-D-005    ● 기동장치 적정 설치 및 기동압력 설정 적정 여부
5-D-006    ● 물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부
5-D-007    ● 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
5-D-008    ○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지 상태,
             연료량) 여부
5-D-009    ○ 가압송수장치의“화재조기진압용 스프링클러펌프”표지설치 여부 또는 다른
             소화설비와 겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부

           [고가수조방식]
5-D-021    ○ 수위계·배수관·급수관·오버플로우관·맨홀 등 부속장치의 변형·손상 유무

           [압력수조방식]
5-D-031    ● 압력수조의 압력 적정 여부
5-D-032    ○ 수위계·급수관·급기관·압력계·안전장치·공기압축기 등 부속장치의 변형·손상 유무

           [가압수조방식]
5-D-041    ● 가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
5-D-042    ○ 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무

  비고
                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(3쪽 중 2쪽)

  번호                           점검항목                             점검결과

5-E. 방호구역 및 유수검지장치
5-E-001    ● 방호구역 적정 여부
5-E-002    ● 유수검지장치 설치 적정(수량, 접근·점검 편의성, 높이) 여부
5-E-003    ○ 유수검지장치실 설치 적정(실내 또는 구획, 출입문 크기, 표지) 여부
5-E-004    ● 자연낙차에 의한 유수압력과 유수검지장치의 유수검지압력 적정여부

5-F. 배관
 5-F-001   ● 펌프의 흡입측 배관 여과장치의 상태 확인
 5-F-002   ● 성능시험배관 설치(개폐밸브, 유량조절밸브, 유량측정장치) 적정 여부
 5-F-003   ● 순환배관 설치(설치위치·배관구경, 릴리프밸브 개방압력) 적정 여부
 5-F-004   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
 5-F-005   ○ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 및 작동표시
            스위치 적정(제어반 표시 및 경보, 스위치 동작 및 도통시험) 여부
 5-F-006   ○ 유수검지장치 시험장치 설치 적정(설치위치, 배관구경, 개폐밸브 및 개방형 헤드,
             물받이 통 및 배수관) 여부
 5-F-007   ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부

5-G. 음향장치 및 기동장치
5-G-001    ○ 유수검지에 따른 음향장치 작동 가능 여부
5-G-002    ● 음향장치 설치 담당구역 및 수평거리 적정 여부
5-G-003    ● 주 음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부
5-G-004    ● 우선경보방식에 따른 경보 적정 여부
5-G-005    ○ 음향장치(경종 등) 변형·손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부

           [펌프 작동]
5-G-011    ○ 유수검지장치의 발신이나 기동용 수압개폐장치의 작동에 따른 펌프 기동 확인

5-H. 헤드
5-H-001    ○ 헤드의 변형·손상 유무
5-H-002    ○ 헤드 설치 위치·장소·상태(고정) 적정 여부
5-H-003    ○ 헤드 살수장애 여부
5-H-004    ● 감열부에 영향을 받을 우려가 있는 헤드의 차폐판 설치 여부

5-I. 저장물의 간격 및 환기구

 5-I-001   ● 저장물품 배치 간격 적정 여부
 5-I-002   ● 환기구 설치 상태 적정 여부

5-J. 송수구
 5-J-001   ○ 설치장소 적정 여부
 5-J-002   ● 연결배관에 개폐밸브를 설치한 경우 개폐상태 확인 및 조작가능 여부
 5-J-003   ● 송수구 설치 높이 및 구경 적정 여부
 5-J-004   ○ 송수압력범위 표시 표지 설치 여부
 5-J-005   ● 송수구 설치 개수 적정 여부
                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(3쪽 중 3쪽)
  번호                                 점검항목                                점검결과
 5-J-006   ● 자동배수밸브(또는 배수공)·체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부
 5-J-007   ○ 송수구 마개 설치 여부

5-K. 전원
5-K-001    ● 대상물 수전방식에 따른 상용전원 적정 여부
5-K-002    ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
5-K-003    ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
5-K-004    ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인

5-L. 제어반
 5-L-001   ● 겸용 감시·동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)

               [감시제어반]
 5-L-001   ○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
 5-L-002   ○ 펌프 별 자동·수동 전환스위치 정상작동 여부
 5-L-003   ● 펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부
 5-L-004   ● 상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
 5-L-005   ● 수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
 5-L-006   ○ 각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부
 5-L-007   ○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부
 5-L-008   ● 감시제어반 전용실 적정 설치 및 관리 여부
 5-L-009   ● 기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부
 5-L-010   ○ 유수검지장치 작동 시 표시 및 경보 정상작동 여부
 5-L-011   ○ 감시제어반과 수신기 간 상호 연동 여부(별도로 설치된 경우)

               [동력제어반]
 5-L-021   ○ 앞면은 적색으로 하고,“화재조기진압용 스프링클러설비용 동력제어반”표지 설치 여부

               [발전기제어반]
 5-L-031   ● 소방전원보존형발전기는 이를 식별할 수 있는 표지 설치 여부

5-M. 설치금지 장소
5-M-001    ● 설치가 금지된 장소(제4류 위험물 등이 보관된 장소) 설치 여부

※ 펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)
                         정격운전 정격유량의                             ㅇ설정압력:
     구분         체절운전     (100%) 150% 운전          적정 여부
                                                                ㅇ주펌프
                                                                 기동:       MPa
  토출량      주
                                          1.체절운전 시 토출압은 정격토출압의   정지:       MPa
  (ℓ/min) 예비                               140% 이하일 것( )        ㅇ예비펌프
                                          2.정격운전 시 토출량과 토출압이     기동:       MPa
                                            규정치 이상일 것( )         정지:       MPa
  토출압      주
                                          3.정격토출량의 150%에서 토출압이  ㅇ충압펌프
  (MPa) 예비                                  정격토출압의 65% 이상일 것( )  기동:       MPa
                                                                 정지:       MPa

※ 릴리프밸브 작동압력 :             MPa

  비고
                                                           210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
6. 물분무소화설비 점검표
                                                               (3쪽 중 1쪽)
  번호                           점검항목                             점검결과

6-A. 수원
6-A-001   ○ 수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)

6-B. 수조
6-B-001   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
6-B-002   ○ 수위계 설치 또는 수위 확인 가능 여부
6-B-003   ● 수조 외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
6-B-004   ● 실내설치 시 조명설비 설치 여부
6-B-005   ○ “물분무소화설비용 수조”표지 설치상태 적정 여부
6-B-006   ● 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지설치 여부
6-B-007   ● 수조-수직배관 접속부분“물분무소화설비용 배관”표지설치 여부

6-C. 가압송수장치

          [펌프방식]
6-C-001   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
6-C-002   ○ 성능시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부
6-C-003   ● 다른 소화설비와 겸용인 경우 펌프 성능 확보 가능 여부
6-C-004   ○ 펌프 흡입측 연성계·진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무
6-C-005   ● 기동장치 적정 설치 및 기동압력 설정 적정 여부
6-C-006   ● 물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부
6-C-007   ● 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
6-C-008   ○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지
            상태, 연료량) 여부
6-C-009   ○ 가압송수장치의 “물분무소화설비펌프”표지설치 여부 또는 다른 소화설비와
            겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부


          [고가수조방식]
6-C-021   ○ 수위계·배수관·급수관·오버플로우관·맨홀 등 부속장치의 변형·손상 유무

          [압력수조방식]
6-C-031   ● 압력수조의 압력 적정 여부
6-C-032   ○ 수위계·급수관·급기관·압력계·안전장치·공기압축기 등 부속장치의 변형·손상 유무

          [가압수조방식]
6-C-041   ● 가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
6-C-042   ○ 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무

6-D. 기동장치
6-D-001   ○ 수동식 기동장치 조작에 따른 가압송수장치 및 개방밸브 정상 작동 여부
6-D-002   ○ 수동식 기동장치 인근“기동장치”표지설치 여부
6-D-003   ○ 자동식 기동장치는 화재감지기의 작동 및 헤드 개방과 연동하여 경보를
            발하고, 가압송수장치 및 개방밸브 정상 작동 여부
                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(3쪽 중 2쪽)

  번호                           점검항목                            점검결과

6-E. 제어밸브 등
 6-E-001   ○ 제어밸브 설치 위치(높이) 적정 및“제어밸브”표지 설치 여부
 6-E-002   ● 자동개방밸브 및 수동식 개방밸브 설치위치(높이) 적정 여부
 6-E-003   ● 자동개방밸브 및 수동식 개방밸브 시험장치 설치 여부

6-F. 물분무헤드
 6-F-001   ○ 헤드의 변형․손상 유무
 6-F-002   ○ 헤드 설치 위치·장소·상태(고정) 적정 여부
 6-F-003   ● 전기절연 확보 위한 전기기기와 헤드 간 거리 적정 여부

6-G. 배관 등
6-G-001    ● 펌프의 흡입측 배관 여과장치의 상태 확인
6-G-002    ● 성능시험배관 설치(개폐밸브, 유량조절밸브, 유량측정장치) 적정 여부
6-G-003    ● 순환배관 설치(설치위치·배관구경, 릴리프밸브 개방압력) 적정 여부
6-G-004    ● 동결방지조치 상태 적정 여부
6-G-005    ○ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 및 작동표시
             스위치 적정(제어반 표시 및 경보, 스위치 동작 및 도통시험) 여부
6-G-006    ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부

6-H. 송수구
6-H-001    ○ 설치장소 적정 여부
6-H-002    ● 연결배관에 개폐밸브를 설치한 경우 개폐상태 확인 및 조작가능 여부
6-H-003    ● 송수구 설치 높이 및 구경 적정 여부
6-H-004    ○ 송수압력범위 표시 표지 설치 여부
6-H-005    ● 송수구 설치 개수 적정 여부
6-H-006    ● 자동배수밸브(또는 배수공)·체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부
6-H-007    ○ 송수구 마개 설치 여부

6-I. 배수설비(차고ㆍ주차장의 경우)
 6-I-001   ● 배수설비(배수구, 기름분리장치 등) 설치 적정 여부

6-J. 제어반
 6-J-001   ● 겸용 감시·동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)

            [감시제어반]
 6-J-011   ○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
 6-J-012   ○ 펌프 별 자동ㆍ수동 전환스위치 정상작동 여부
 6-J-013   ● 펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부
 6-J-014   ● 상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
 6-J-015   ● 수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
 6-J-016   ○ 각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부
 6-J-017   ○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부
 6-J-018   ● 감시제어반 전용실 적정 설치 및 관리 여부
                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(3쪽 중 3쪽)

  번호                              점검항목                                점검결과

 6-J-019   ● 기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부

            [동력제어반]
 6-J-031   ○ 앞면은 적색으로 하고,“물분무소화설비용 동력제어반”표지 설치 여부

            [발전기제어반]
 6-J-041   ● 소방전원보존형발전기는 이를 식별할 수 있는 표지 설치 여부

6-K. 전원
6-K-001    ● 대상물 수전방식에 따른 상용전원 적정 여부
6-K-002    ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
6-K-003    ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
6-K-004    ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인

6-L. 물분무헤드의 제외
 6-L-001   ● 헤드 설치 제외 적정 여부(설치 제외된 경우)

※ 펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)
                      정격운전 정격유량의                             ㅇ설정압력:
     구분        체절운전                           적정 여부
                      (100%) 150% 운전                         ㅇ주펌프
                                                              기동:       MPa
  토출량      주
                                       1.체절운전 시 토출압은 정격토출압의   정지:       MPa
  (ℓ/min) 예비                            140% 이하일 것( )        ㅇ예비펌프
                                       2.정격운전 시 토출량과 토출압이     기동:       MPa
                                         규정치 이상일 것( )         정지:       MPa
  토출압      주
                                       3.정격토출량의 150%에서 토출압이  ㅇ충압펌프
  (MPa) 예비                               정격토출압의 65% 이상일 것( )  기동:       MPa
                                                              정지:       MPa

※ 릴리프밸브 작동압력 :          MPa


  비고

                                                        210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
7. 미분무소화설비 점검표
                                                               (3쪽 중 1쪽)

  번호                           점검항목                             점검결과

7-A. 수원
7-A-001   ○ 수원의 수질 및 필터(또는 스트레이너) 설치 여부
7-A-002   ● 주배관 유입측 필터(또는 스트레이너) 설치 여부
7-A-003   ○ 수원의 유효수량 적정 여부
7-A-004   ● 첨가제의 양 산정 적정 여부(첨가제를 사용한 경우)

7-B. 수조
7-B-001   ○ 전용 수조 사용 여부
7-B-002   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
7-B-003   ○ 수위계 설치 또는 수위 확인 가능 여부
7-B-004   ● 수조 외측 고정사다리 설치 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
7-B-005   ● 실내설치 시 조명설비 설치 여부
7-B-006   ○“미분무설비용 수조”표지 설치상태 적정 여부
7-B-007   ● 수조-수직배관 접속부분“미분무설비용 배관”표지설치 여부

7-C. 가압송수장치
          [펌프방식]
7-C-001   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
7-C-002   ● 전용 펌프 사용 여부
7-C-003   ○ 펌프 토출측 압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무
7-C-004   ○ 성능시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부
7-C-005   ○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지 상태,
            연료량) 여부
7-C-006   ○ 가압송수장치의“미분무펌프”등 표지설치 여부

          [압력수조방식]
7-C-011   ○ 동결방지조치 상태 적정 여부
7-C-012   ● 전용 압력수조 사용 여부
7-C-013   ○ 압력수조의 압력 적정 여부
7-C-014   ○ 수위계·급수관·급기관·압력계·안전장치·공기압축기 등 부속장치의 변형·손상 유무
7-C-015   ○ 압력수조 토출측 압력계 설치 및 적정 범위 여부
7-C-016   ○ 작동장치 구조 및 기능 적정 여부

          [가압수조방식]
7-C-021   ● 전용 가압수조 사용 여부
7-C-022   ● 가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
7-C-023   ○ 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계 등 구성품의 변형·손상 유무

7-D. 폐쇄형 미분무소화설비의 방호구역 및 개방형 미분무소화설비의 방수구역
7-D-001   ○ 방호(방수)구역의 설정기준(바닥면적, 층 등) 적정 여부
                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(3쪽 중 2쪽)

  번호                           점검항목                           점검결과

7-E. 배관 등
 7-E-001   ○ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 및 작동표시
             스위치 적정(제어반 표시 및 경보, 스위치 동작 및 도통시험) 여부
 7-E-002   ● 성능시험배관 설치(개폐밸브, 유량조절밸브, 유량측정장치) 적정 여부
 7-E-003   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
 7-E-004   ○ 유수검지장치 시험장치 설치 적정(설치위치, 배관구경, 개폐밸브 및 개방형 헤드,
             물받이 통 및 배수관) 여부
 7-E-005   ● 주차장에 설치된 미분무소화설비 방식 적정(습식 외의 방식) 여부
 7-E-006   ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부

            [호스릴 방식]
 7-E-011   ● 방호대상물 각 부분으로부터 호스접결구까지 수평거리 적정 여부
 7-E-012   ○ 소화약제저장용기의 위치표시등 정상 점등 및 표지 설치 여부

7-F. 음향장치
 7-F-001   ○ 유수검지에 따른 음향장치 작동 가능 여부
 7-F-002   ○ 개방형 미분무설비는 감지기 작동에 따라 음향장치 작동 여부
 7-F-003   ● 음향장치 설치 담당구역 및 수평거리 적정 여부
 7-F-004   ● 주 음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부
 7-F-005   ● 우선경보방식에 따른 경보 적정 여부
 7-F-006   ○ 음향장치(경종 등) 변형·손상 확인 및 정상 작동(음량 포함) 여부
 7-F-007   ○ 발신기(설치높이, 설치거리, 표시등) 설치 적정 여부

7-G. 헤 드

7-G-001    ○ 헤드 설치 위치·장소·상태(고정) 적정 여부
7-G-002    ○ 헤드의 변형·손상 유무
7-G-003    ○ 헤드 살수장애 여부

7-H. 전원

7-H-001    ● 대상물 수전방식에 따른 상용전원 적정 여부
7-H-002    ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
7-H-003    ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
7-H-004    ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인

7-I. 제어반
            [감시제어반]
 7-I-001   ○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
 7-I-002   ○ 펌프 별 자동·수동 전환스위치 정상작동 여부
 7-I-003   ● 펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부
 7-I-004   ● 상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
 7-I-005   ● 수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
 7-I-006   ○ 각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부
                                                210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]