중분류      소분류               핵심(요소)기술                                   기술수준
                      05                           [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                      FRTU(Feeder Remote           - IEC 61850-10으로 시험받은 제품
                      Terminal Unit, 배전 자동         - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이
                      화용 단말 장치)                      인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주
                                                     처의 요청시 국내시험으로 갈음)
                                                   - 공인인증기관 환경시험 합격


                      06                           [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                      배전자동(TDAS(Total              - IEC 61850-10으로 시험받은 제품
                      Distribution Automation      - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이
                      System)) 운영 시스템                인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주
                                                     처의 요청시 국내시험으로 갈음)


                      07                           [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                      Microgrid Energy             - IEC 61850, DNP3.0, MODBUS 지원
                      Management System(MG-EMS)    - 분산전원 SCADA 기능지원
                                                   - IEC61970, IEC61968 CIM 지원
                                                   - 발전량예측, 부하예측, 자동발전제어, 경제급전 기
                                                     능 지원


                      08                           [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                      G/W(gateway) system          - IEC 61850-10으로 시험받은 제품
                                                   - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이
                                                     인정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반IED
                                                     Certification Procedure으로 인증받은 제품(발주처
                                                     의 요청 시 국내시험으로 갈음)
                                                   - 공인 인증 시험기관 환경시험 합격
                                                   - 변전소 엔지니어링 지원
                                                   - IEC61970 연계(OPC-UA) 지원
                                                   - IEC61850-90-5 지원


                      09                           [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                      CCA (Copper Clad             - CCA 도체를 이용한 경량 전력케이블로서 기존 구리
                      Aluminium) 도체를 이용한             케이블에 비해 중량과 허용전류가 아래의 수준인 경
                      경량 전력케이블                       우
                                                    · 도체중량 40 % 이하
                                                    · 허용전류 85 % 이상


                      10                           - 절연물 특수 XLPE를 이용하여 기존의 운전온도 90
                      고내열 대용량 가공 전력케                 ℃에서 120 ℃로 상승시켜 송전용량을 20 % 이상 증
                      이블                             대시킨 가공 전력케이블


                      11                           [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
                      친환경 외함체 설계기술                 - 자연 냉각방식을 이용한 냉각 시스템
                                                   - 함체 내부변압기의 냉각 전 온도에 비하여 냉각 시
                                                     평균권선온도 10 % 이상 감소, 최대변압기 유온도 5
                                                     % 이상 감소
                                                   - 온도 상승시험은 KS C, IEC 60076 기준 적용
                                                   - 성능 비교는 동일 두께, 동일 재질, 동일 부피의
                                                     밀폐된 함체에 대하여 수행




      05              01                           [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
      DC/FACTS(Flex   DC 또는 FACTS 감시 및 진           - IEC 61850-10으로 시험받은 제품
      ible AC         단 기술                         - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이



                                                  - 120 -