yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제17091호                          관              보               2009. 9.17. (목요일)
※기타사항

 ○기존도로의 접도구역은 신설도로가 완료되어 공용 개시 후부터 해제합니다.

 ○접도구역 지정(변경) 고시의 효력은 고시일로부터 발생합니다.

 ○관계도면은 대전지방국토관리청 도로계획과에 비치하고 관계인이 열람하도록 합니다.

     첨부서류 : 5만분의 1 이상의 지형도 1부.



⊙원주지방국토관리청고시제2009-233호
                                  사업인정(토지세목)고시

 원주지방국토관리청고시 제2009-170호(2009. 8. 4.)의 도로구역결정(변경)고시된 귀래-매지간

도로확장 및 포장공사와 관련하여 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제22조의

규정에 의거 당초 고시된 세목조서중 추가된 세목 및 정정된 세목에 대하여 다음과 같이 고시합니

다

     2009년 9월 17일

                   원주지방국토관리청장

                             수용 또는 사용할 토지의 세목조서

□ 사업시행자 : 국토해양부 원주지방국토관리청장

□ 사업의 종류 : 귀래-매지간 도로확장 및 포장공사

□ 사업지역 : 강원도 원주시 귀래면 운계리~흥업면 매지리

                                  면    적(㎡)          토       지   소     유     자
일련                 지   번
     소   재     지             지목                                                      비고
번호                 (당초지번)
                                  공부상 편입         성       명       주               소

     원주시 귀래면       241-39                                    충북 청원군 강서면 수의리 추가
 1                           도     196     60 밀양박씨종종
     귀래리           (241-1)                                   402-3                   고시
                                                                                     정정
 2       〃          241-9    전        24   24 밀양박씨종중                    〃
                                                                                     고시



⊙부산지방해양항만청고시제2009-170호
 부산지방해양항만청 관내 항로표지가 아래와 같이 신설 및 현황변경(위치이동,기능정지)되었기 항

로표지법 제11조 및 같은법 시행규칙 제10조에 의거 고시합니다.

     2009년 9월 17일

                   부산지방해양항만청장
                                           125
제17091호                관         보         2009. 9.17. (목요일)

⊙소방방재청고시제2009-35호
 「성능시험의 대상이 되는 품목에 관한 고시」의 제정(고시 제2009-29호, 2009. 7. 27)에 따라 성
능시험의 대상으로 지정된 가압수조식 가압송수장치에 대하여 『가압수조식 가압송수장치의 성능시
험기술기준』을 다음과 같이 제정·고시합니다.
   2009년 9월 17일
              소방방재청장
             『가압수조식 가압송수장치의 성능시험기술기준』 제정 고시
『가압수조식 가압송수장치의 성능시험기술기준』을 다음과 같이 제정한다.
                          제1장 총    칙
제1조(목적) 이 기준은「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 “법”이하 한다) 제39조
 및「소방용기계·기구의 형식승인 등에 관한 규칙」제32조의 규정에 의한「가압수조식 가압송수장치
 의 성능시험기술기준」을 규정함을 목적으로 한다.
제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각호와 같다.
 1. “가압수조식 가압송수장치(이하 ‘가압수조장치’라 한다)”라 함은 수조에 있는 소화수를 고압의
  공기 또는 불연성기체(이하 ‘가압가스’라 한다)로 가압시켜 송수하는 장치를 말한다.
 2. “수조”라 함은 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계·맨홀 및 안전장치 등이 부착되어 가
  압된 소화수를 저장하는 물탱크를 말한다.
 3. “가압용기”라 함은 소화수를 가압하는데 사용되는 가압가스를 저장하는 용기를 말한다.
 4. “제어반”이라 함은 가압수조장치의 감시 및 경보, 부가장치 등의 조작을 하기 위한 제어 장치
  를 말한다.
 5. “압력조정장치”라 함은 수조내의 가압압력을 임의의 압력으로 설정하여 일정하게 유지할 수
  있게 하는 장치를 말한다.
 6. “가압용기의 집합관(이하 ‘집합관’이라 한다)”이라 함은 여러 개의 가압용기에 저장되어 있는
  가압가스를 한 곳으로 모을 수 있도록 여러 개의 가압용기를 연결시킨 통(배관)을 말한다.
 7. “소화수보충장치”라 함은 수조의 수위가 설정된 값보다 낮아지면 수조에 소화수를 보충하는
  펌프를 말한다.
 8. “가압가스보충장치”라 함은 가압가스의 압력이 설정된 값보다 낮아지면 집합관에 가압가스를
  보충하는 장치를 말한다.
 9. “유효저수량”이라 함은 해당설비의 화재안전기준에서 정한 수원의 양으로 수조에서 토출 가능
  한 저수량을 말한다.
                       제2장 시험기준 및 방법
제3조(일반구조) 가압수조장치의 일반구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.
 1. 가압수조장치는 수조, 가압용기, 제어반, 압력조정장치, 성능시험배관 및 기타 필요한 기기 등
  으로 구성하여야 하며, 시공, 점검 및 정비가 용이한 구조이어야 한다.
 2. 공기를 가압가스로 사용하는 가압수조장치는 수조에 저장된 유효소화수를 모두 방출한 후에는
                              99
제17091호               관         보         2009. 9.17. (목요일)
  가압가스가 방출되지 아니하는 구조이어야 한다.
 3. 압력계는 KS규격에 적합한 인증제품이거나, 국제적으로 공인된 규격(UL, FM, JIS 등)에 합격
  한 것이어야 한다.
 4. 수조의 급기관과 압력조정장치 및 압력조정장치와 집합관 사이에는 가압가스의 공급을 차단할
  수 있는 개폐밸브를 설치하여야 한다.
 5. 수조의 소화수 수위나 가압압력이 설정값보다 낮아지는 때에는 소화수보충장치나 가압가스보
  충장치가 작동하여야 한다. 다만, 가압가스가 불연성기체일 경우에는 설비의 성능을 충분히 발
  휘할 수 있도록 예비가압원을 보유하여야 한다.
 6. 소화수보충장치는 다음 각 목에 적합하여야 한다.
  가. 토출압력은 수조의 설정압력보다 높아야 하고, 토출량은 4 L/min 이상일 것
  나. 토출측에서 보충장치로 역류를 방지하기 위한 체크밸브와 개폐밸브를 설치할 것
 7. 가압가스보충장치는 다음 각 목에 적합하여야 한다.
  가. 토출압력은 가압용기의 압력보다 높아야 하고, 토출량은 80 L/min 이상일 것
  나. 토출측에서 보충장치로 역류를 방지하기 위한 체크밸브와 개폐밸브를 설치할 것
 8. 가압수조장치의 성능을 확인할 수 있는 장치(이하 ‘성능시험배관’ 이라 한다)는 다음 각목에
  적합하게 설치하여야 한다.
  가. 성능시험배관에는 시험밸브, 유량계 등을 설치하여 가압수조장치의 성능을 유효하게 시험
   확인할 수 있는 구조일 것
  나. 성능시험배관의 구경은 가압수조장치의 정격토출량을 충분히 흘려보낼 수 있는 크기 이상
   일 것
  다. 성능시험배관 시험밸브는 유량계 전단에 설치할 것
  라. 시험밸브와 유량계 사이는 직관으로 하고 그 길이는 당해 직관 구경의 10배 이상이어야 하
   며, 유량계 후단의 배관은 직관으로 하고 그 길이는 당해 직관 구경의 4배 이상일 것
  마. 성능시험배관 등에 사용하는 밸브에는 개폐방향이 표시되어 있을 것
 9. 제8호의 성능시험배관에 설치하는 유량계는 다음 각목에 적합하여야 한다.
  가. 당해 가압수조장치 정격토출량의 120 %이상 300 %이하의 범위를 측정할 수 있을 것
  나. 눈금단위는 최대측정범위를 20등분 이상으로 등분되어 있을 것
  다. 적정한 유량시험장치에 유량계를 설치하여 시험하는 경우, 유량계의 지시값은 표준유량계
   지시값의 ± 5% 범위이내일 것
제4조(재료) ①가압수조장치의 수조 및 고정지지대 등의 재료는 제2항의 규정에 따라 시험 또는 확
 인하는 때에 다음 각 호에 적합하여야 한다.
 1. 수조의 재료는 KS D 3560(보일러 및 압력용기용 탄소강 및 몰리브데넘강 강판)의 SB450,
  KS D 3521(압력용기용 강판) 또는 KS D 3503(일반구조용 압연강재)의 SS400에 적합하거나
  이와 동등이상의 강도가 있어야 한다. 다만, 다음 각목의 1에 해당하는 경우에는 KS D 3503(
  일반구조용 압연강재)을 사용하지 아니하여야 한다.

                            100
제17091호               관            보      2009. 9.17. (목요일)
  가. 설계압력이 1.6 ㎫을 초과하는 경우
  나. 설계압력이 1.0 ㎫을 초과하는 압력용기의 동체에서 길이방향이음을 용접하는 것 및 경판에
   용접이음이 있는 것
  다. 압력용기의 동체, 경판 그 밖에 이와 유사한 부분으로서 용접부의 모재가 16 mm를 초과하
   는 경우
 2. 고정지지대(부속자재 포함)의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재)에 적합하거나 이와 동
  등이상의 강도가 있어야 한다.
 3. 집합관의 재료는 KS D 3564(고압배관용 탄소강 강관)에 적합하거나 이와 동등이상의 강도가
  있어야 한다.
 4. 성능시험배관은 배관용탄소강관(KS D 3507) 또는 동등이상 강도의 강관이어야 한다. 다만, 정
  격토출압력이 1.2㎫ 이상인 경우에는 압력배관용탄소강관(KS D 3562)이거나 동등이상 강도의
  강관이어야 한다.
 ②시료는 수조 등에서 직접 채취하거나 동일한 것으로 인정되는 것을 채취하여 해당되는 규격의
 시험방법을 적용하여 시험하되, 재료의 인장강도만을 시험하여 확인할 수 있다.
제5조(수조) ①수조의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.
 1. 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계·안전장치와 맨홀 등이 있는 구조일 것
 2. 맨홀은 안지름 375 mm 이상의 원형 크기일 것
 3. 맨홀이 물탱크 상부에 설치된 경우에는 물탱크 내부에 점검용 사다리를 설치할 것
 4. 물탱크 등의 내부는 방식처리를 할 것
 5. 물탱크의 내부용적은 유효저수량의 110 % 이상일 것
 ②물탱크의 두께와 부식여유는 다음 각호에 적합하여야 한다.
 1. 호칭압력에 따라 다음 계산식에 의하여 산출되는 두께 이상일 것. 다만, 계산식에 의한 두께가
  3 mm 미만인 경우에는 3 mm 이상으로 한다.




                     : 판의 두께(㎜)
                     : 호칭압력(㎫)
                     : 가압수조의 내경(㎜)
                     : 재료의 허용인장응력(㎫)
                     : 용접효율 (95 %)

                   a : 부식여유(1 ㎜). 단, 내식성재료일 경우 제외
 ③수조에 설치되는 안전밸브는 수조에 작용하는 과압을 충분히 배출해줄 수 있는 크기이상이어야
 하며 다음 각호에 따라 시험하는 경우, 호칭압력과 호칭압력의 1.1배의 압력범위내에서 작동되어
 야 한다.
 1. 안전밸브 및 압력게이지를 설치한 상태에서 적정한 방법으로 개구부를 밀폐하고 가압가스로

                             101
제17091호               관          보       2009. 9.17. (목요일)
 압력이 가해지도록 할 것
2. 안전에 유의하면서 천천히 압력을 가하여 안전밸브가 작동하는 순간의 지시압력을 읽어 기준
 에 적합한지 여부를 확인할 것
④물탱크 및 배관 등은 다음 각호에 적합하게 용접하여야 한다.
1. 탱크본체의 용접은 양면 맞대기이음용접이나 양면 겹침이음용접을 완전용입되도록 하여야 하
 며, 언더컷이나 오우버랩 등의 결함이 없도록 할 것
2. 탱크본체와 배관의 이음은 연속필렛용접을 하고, 배관과 배관의 이음은 완전맞대기 또는 겹침
 이음용접으로 완전용입되도록 할 것
3. 겹침이음용접시 최소겹침너비는 12.7 mm 이상이어야 하며, 필렛용접의 각장은 강판두께 이상
 의 길이를 가질 것
4. 모든 용접부에 대하여 용접종료 후 방사선투과시험, 초음파탐상시험, 자기탐상시험, 침투탐상
 시험 중 적절한 시험방법을 선택하여 “위험물안전관리에 관한 세부기준” 제32조 내지 제35조의
 규정에 따라 비파괴시험을 실시하여 동 기준의 판정기준에 적합할 것
⑤수조의 호칭압력별 사용압력범위는 다음 표와 같으며 내부용적은 다음 각호에 따라 측정하는
경우, 표시된 유효저수량 및 수조용량의 1.0 ~ 1.1배 범위이내이어야 한다.

            호칭압력(㎫)              1.0           2.0

           사용압력범위(㎫)         0 ~ 1.0       0 ~ 2.0

1. 수조의 내부을 완전히 비우고 유량계를 연결한 후 공기층이 가압되지 않도록 최상위 안전밸브
 제거할 것
2. 유량계를 통해 물을 주입하여 표시된 유효저수량 및 전체 수조의 내용적을 채운시점의 유량계
 의 눈금을 읽어 기준범위에 있는지 확인할 것
⑥수조의 각 부분에 대하여 다음 각호와 같이 시험하는 경우, 부식되지 아니하여야 한다. 다만,
내식성이 있는 것으로 인정되는 재질의 경우에는 시험을 생략할 수 있다.
1. 시료는 수조에서 직접 채취하거나 동일한 소재로 동일한 공정에 따라 제작한 시편으로 시험할
 것
2. 시험방법은 KS D 9502(염수분무시험방법(중성, 아세트산 및 캐스분무시험))규격을 적용하여 5
 사이클(1사이클이란 시험기의 운전시간 8시간, 정지 방치시간 16시간을 가하는 것을 말한다)동
 안 시험할 것
⑦수조의 각 부분은 다음 각호에 따라 호칭압력 1.5배의 수압력을 가하는 경우, 누수 또는 파손
되거나 국부적인 팽창 또는 현저한 변형 등의 이상이 생기지 아니하여야 한다.
1. 급수관, 수위계 등 수조에 부착되는 모든 부착물을 정상적으로 설치한 상태에서 적정한 방법으
 로 개구부를 밀폐하고 수압력이 가해지도록 할 것
2. 수압력은 물탱크 등에 공기 등이 잔류하지 아니한 상태에서 가하여야 하며, 10분 이상 시험압
 력으로 유지하면서 수조의 이상 유무를 확인할 것

                           102
제17091호            관         보     2009. 9.17. (목요일)
 ⑧수조 및 각 부품 등이 산업안전보건법 또는 고압가스안전관리법령에 의하여 검사를 받아 합격
 한 경우에는 제3항 내지 제7항을 생략할 수 있다.
제6조(가압용기· 밸브 및 집합관 등) ①가압용기와 용기에 부착되는 밸브는 고압가스안전관리법령
 에 의하여 검사를 받아 합격한 것이어야 한다.
 ②집합관은 가압가스의 집합배관(통), 안전밸브 등의 안전장치, 압력게이지 등으로 구성되어야 하
 며 다음 각호에 적합하여야 한다. 다만, 집합관의 각 부품 등이 고압가스안전관리법령에 의하여
 검사를 받아 합격한 경우에는 이를 생략할 수 있다.
 1. 집합관에는 고압의 기체가 충전되어 있음을 알리는 주의표지를 부착할 것
 2. 집합관에 부착하는 안전밸브는 직접적인 인명피해를 줄이기 위하여 상방향 등으로 안전하게
  설치하여야 하며, 최고충전압력과 최고충전압력의 1.1배 압력범위내에서 작동될 것. 이 경우,
  시험방법은 제5조 제3항을 준용한다.
 3. 집합관은 최고충전압력의 1.5배 수압력을 가하는 경우, 누수 또는 파손되거나 국부적인 팽창
  또는 현저한 변형 등의 이상이 생기지 아니할 것. 이 경우, 시험방법은 제5조 제7항을 준용한다.
 4. 집합관은 다음 각목에 따라 최고충전압력의 1.2배 기체압력을 가하는 경우, 누기 또는 변형 등
  의 이상이 생기지 아니할 것.
  가. 집합관에 부착되는 모든 부착물을 정상적으로 설치한 상태에서 적정한 방법으로 개구부를
      밀폐하고 가압가스로 압력이 가해지도록 할 것
  나. 안전에 유의하면서 천천히 압력을 가하여야 하며, 10분 이상 시험압력으로 유지하면서 압
      력게이지의 변화를 확인하거나 용접부 등에 비누칠을 하여 누기여부 등의 이상 유무를 확인
      할 것
 ③지지장치는 가압용기를 바닥으로부터 100 mm 이상 이격시킬 수 있는 구조로서 가압용기를 견
 고하게 고정시킬 수 있도록 제작되어야 한다.
 ④지지장치는 제5조 제6항 제2호의 규정을 적용하여 내식시험을 하는 경우, 부식되지 아니하여야
 한다. 다만, 시료는 직접 채취가 곤란한 경우 동일한 소재로 동일한 공정에 따라 제작한 시편으로
 시험할 수 있다.
 ⑤가압용기 등에는 다음 각호에 따라 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한
 다.
 1. 가압용기와 용기에 부착되는 밸브에는 고압가스안전관리법령에 따라 표시할 것
 2. 집합관 또는 지지장치에는 모델명, 제조자, 제조년월, 최고충전압력, 가압가스의 총 저장량 및
  확인표시란 등 표시한 금속제 명판과 주의사항 등을 표시한 명판을 부착할 것
제7조(제어반) ①제어반의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.
 1. 제어반의 외함은 강판 또는 이와 동등이상 강도를 가진 것으로 두께가 1.2 mm 이상이어야 한
  다.
 2. 배선은 충분한 전류용량을 갖는 것으로 하여야 하며, 배선의 접속은 정확하고 확실하여야 한다.

                             103
제17091호               관          보             2009. 9.17. (목요일)
3. 극성이 있는 경우에는 오접속을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

4. 외부에서 쉽게 사람이 접촉할 우려가 있는 충전부는 충분히 보호되어야 한다.

5. 정격전압이 60 V를 넘는 기구의 금속제 외함에는 접지단자를 설치하여야 한다.

6. 내부의 부품 등에서 발생되는 열에 의하여 구조 및 기능의 이상이 생길 우려가 있는 것은 방

 열판 또는 방열공 등을 설치하여 보호조치를 하여야 한다.

7. 전원입력측의 양선에는 퓨즈 또는 차단기 등을 설치하여야 한다.

8. 전면에는 예비전원의 상태를 감시할 수 있는 감시장치가 있어야 한다.

9. 주전원이 정지한 경우에는 자동적으로 예비전원으로 전환되고, 주전원이 정상상태로 복귀한 경

 우에는 예비전원으로부터 주전원으로 전환되는 장치가 설치되어야 한다.
10. 예비전원을 병렬로 접속하는 경우에는 역충전방지 등의 조치를 강구하여야 한다.

11. 예비전원의 축전지 셀을 직렬 또는 병렬로 사용하는 경우에는 용량(전압, 전류)이 균일한 축

 전지를 사용하여야 한다.

12. 예비전원은 “예비전원의 성능시험기술기준”에 합격한 제품으로 20분 이상 가압수조장치를 충

 분히 감시할 수 있는 용량이어야 한다.

13. 개폐밸브의 폐쇄여부를 확인할 수 있는 감시기능이 있어야 한다.

②제어반은 수조에 저장된 수위와 가압압력의 저하시 각각 음색을 달리하여 경보를 발하여야 하

며, 경보음은 1 m 떨어진 위치에서 측정하는 경우 70 dB 이상이어야 한다.

③제어반 절연저항은 500 V의 절연저항계로 측정하는 경우, 다음 표에 적합하여야 한다.

  구              분      허                용                    값

      절연부와 외함간              5 ㏁(교류입력부와 외함간에는 20㏁) 이상

      절연된 선로간                          20 ㏁ 이상


④제어반의 절연내력은 절연부와 외함 및 절연된 선로간에 60 ㎐의 정현파에 가까운 실효전압

500 V(정격전압이 60 V를 초과하고 150 V 이하인 것은 1000 V, 정격전압이 150 V를 초과하는

것은 그 정격전압에 2를 곱하여 얻은 값에 1000 V를 더한 값)의 교류전압을 가하는 경우, 1분간

견디어야 한다.

⑤제어반의 외함은 제5조 제6항 제2호의 규정을 적용하여 내식시험을 하는 경우, 부식되지 아니

하여야 한다. 다만, 시료는 직접 채취가 곤란한 경우 동일한 소재로 동일한 공정에 따라 제작한

시편으로 시험할 수 있다.
⑥제어반에는 다음 각호를 보기 쉬운 위치에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다.

1. 모델명 또는 모델번호

2. 제조업체명 또는 상호

3. 제조년월 및 제조번호

                             104
제17091호         관           보        2009. 9.17. (목요일)
 4. 정격전압 및 정격전류(예비전원의 정격용량 및 정격전압)
 5. 확인표시란
제8조(압력조정장치) ①압력조정장치의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.
 1. 고압으로 저장되어 있는 가압용기의 압력을 가압수조장치의 운전에 적정한 압력으로 쉽게 조
  정할 수 있는 구조로서 유입압력과 조정압력이 표시될 것
 2. 압력조정장치의 개폐 또는 조작방향 등이 외부에 명확하게 표시될 것
 ②압력조정장치는 다음 각호에 따라 시험하는 경우, 기능 등에 이상이 생기지 아니하여야 한다.
 1. 압력조정장치의 기능 등을 시험할 수 있는 적정한 장치에 압력조정장치를 부착하여 조작방법
  (제조자가 제시하는 조작요령 등)에 따라 임의의 조정압력이 되도록 설정하는 때에 2차측의 압
  력은 설정압력의 ±5% 범위이내일 것
 2. 2차측의 압력측정은 표준압력게이지 등을 설치하여 시험할 것
 3. 압력조정장치는 제3항 내지 제5항의 규정에 따라 시험을 한 후에 제1호의 시험을 하는 경우,
  동 규정에 적합할 것
 ③압력조정장치는 제5조 제6항 제2호의 규정을 적용하여 내식시험을 하는 경우, 부식되지 아니하
 여야 한다.
 ④압력조정장치의 고압부는 최고충전압력의 1.5배, 저압부는 호칭압력의 1.5배 수압력을 가하는
 경우, 누수 또는 파손되거나 국부적인 팽창 또는 현저한 변형 등의 이상이 생기지 아니할 것. 이
 경우, 시험방법은 제5조 제7항을 준용한다.
 ⑤압력조정장치의 고압부는 최고충전압력의 1.2배, 저압부는 호칭압력의 1.2배 압력을 가압가스
 를 사용하여 가하는 경우, 누기 또는 변형 등의 이상이 생기지 아니할 것. 이 경우, 시험방법은
 제6조 제2항 제4호를 준용한다.
 ⑥압력조정장치에는 다음 각호를 보기 쉬운 위치에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다.
 1. 모델명 또는 모델번호
 2. 제조업체명 또는 상호
 3. 제조년월 및 제조번호
 4. 조정압력 범위
 5. 확인표시란
제9조(구성부품) ①가압수조장치에 사용되는 체크밸브는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 다만, KS
 규격 인증제품이나 기타 국내외 공인기관에서 검사 및 인증을 받은 제품은 시험을 생략할 수 있
 다.
 1. 내압시험을 할 수 있는 적정한 시험설비에 체크밸브를 장착하여 최고사용압력의 1.5배 압력을
  5분간 가하는 경우, 누수 또는 파손 및 변형 등이 생기지 아니할 것
 2. 체크밸브의 1차측을 대기압으로 하고 2차측을 체크밸브의 최저 및 최고사용압력으로 5분간 가
  하는 경우, 시트로부터 누수 되지 아니 할 것. 이 경우, 시험설비와 시험방법은 제1호 및 제5조
  제7항을 준용한다.

                            105
제17091호                        관         보                  2009. 9.17. (목요일)
3. 체크밸브는 다음 각목에 따라 작동시험을 하는 경우, 확실하게 작동하여야 할 것
 가. 밸브의 개폐 작동시험은 무부하 상태에서 실시 할 것
 나. 스윙체크밸브의 밸브디스크는 자기 무게로 닫힘 위치에 되돌아와야 하고, 스프링이 있는 리
  프트체크밸브의 밸브디스크는 자기 무게 및 스프링에 의하여 닫힘 위치에 되돌아오는지를 확
  인할 것
 다. 리프트체크밸브는 다음에 따라 50,000회의 반복시험에 이상이 없어야 하고 반복시험한 후
  에 제1호 내지 제2호의 시험을 하는 경우, 각각 동호의 규정에 적합할 것
  (1) 반복시험기에 시료를 장착시킬 것
  (2) 평상시의 유지상태 또는 닫힌 상태로부터 최대 열린 상태 또는 최대 이동 상태까지 밸브
     디스크를 움직였다가 초기상태로 복귀하는 것을 1회로 하여 분당 6회의 비율로 실시할 것
②가압수조장치에 사용되는 개폐표시형밸브는 법 제39조에 따라 성능시험에 합격한 제품이어야
한다. 다만, 성능시험에 합격한 제품이 아닌 경우에는 다음 각호에 적합하여야 하며, KS규격 인
증제품 또는 기타 국내외 공인기관에서 검사 및 인증을 받은 제품은 시험의 일부 또는 전부를 생
략할 수 있다.
1. 내압시험을 할 수 있는 적정한 시험설비에 밸브를 장착하여 디스크를 완전히 개방한 상태에서
 최고사용압력의 2배 압력을 5분간 가하는 경우, 누수 또는 파손 및 변형 등이 생기지 아니할
 것
2. 게이트형 또는 복합형 구조의 개폐표시형밸브의 시트누설은 다음 표에 규정된 토오크를 가하
 여 완전히 폐쇄한 상태에서 1차측에 밸브 최고사용압력의 1.5배 수압력 또는 1.1배의 공기압을
 1분간 가하는 시험에서 누수 또는 누설되지 아니할 것. 이 경우, 시험설비와 시험방법은 제1호
 및 제5조 제7항·제6조 제2항 제4호를 준용한다.

           호            칭(mm)                 토   오         크(N-m)

               15, 20, 25                             10

                  32                                  11

                  40                                  13

                  50                                  30

                  65                                  40

                  80                                  70

                  100                                 100

                  150                                 150


                                    106
제17091호              관         보       2009. 9.17. (목요일)
 3. 버터플라이형 구조의 개폐표시형밸브의 시트누설은 디스크를 완전히 폐쇄한 상태에서 1차측에
  최고사용압력의 1.5배의 수압력 또는 1.1배의 공기압력을 5분간 가하는 시험에서 누설되지 아
  니할 것. 이 경우, 시험설비와 시험방법은 제1호 및 제5조 제7항·제6조 제2항 제4호를 준용한
  다.
 4. 개폐표시형밸브는 다음 각목에 따라 게이트형은 100회, 버터플라이형 및 복합형은 1,000회의
  개폐조작을 반복한 후에 제1호 내지 제3호의 시험을 하는 경우, 각각 동호의 규정에 적합할 것
  가. 핸들을 시계방향으로 돌릴 때 “닫힘” 시계반대 방향으로 돌릴 때 “열림”이 유지되는지를
   확인할 것
  나. 밸브를 완전히 열린 상태 또는 닫힌 상태에서 완전히 닫힌 상태 또는 열린 상태로 하였다
   가 초기상태로 복귀를 1회로 하며 개폐속도는 분당1회의 속도로 실시할 것
제10조(종합성능시험) 가압수조장치는 별도1과 같이 시험장치를 구성하여 종합성능시험을 하는 경
 우, 다음 각호에 적합하여야 한다.
 1. 가압수조장치를 정격토출압력과 정격토출량 등의 성능이 발생할 수 있도록 설정한 상태에서
  성능시험배관에 부착되어 있는 밸브를 개방하는 때에 정격토출량과 정격토출압력의 유수흐름이
  연속적으로 이어지고 경보설정압력에서 연속적으로 경보될 것
 2. 제1호의 시험과정 중에 소화수보충장치와 가압가스보충장치 등이 설정된 값에서 즉시 안정적
  으로 작동할 것
 3. 가압송수장치를 사용압력범위 중 임의의 압력으로 설정한 상태에서 노즐 또는 오리피스를 개
  방하는 때에 노즐 또는 오리피스 선단의 토출압력편차가 ±10% 이하이어야 하며, 유수흐름과
  경보장치·소화수보충장치 및 가압가스보충장치 등의 성능이 제1호 및 제2호에 적합할 것
제11조(부가장치) ①이 기준에서 정하지 아니한 부가장치를 부착하는 경우, 가압수조장치의 기본성
 능을 떨어뜨리거나 유해한 영향을 미치지 아니하여야 한다.
 ②부가장치의 구조 및 성능은 당해 부가장치의 사양에 따라 시험하는 경우, 제시사양의 성능 등
 을 충분히 발휘하여야 한다. 이 경우, 시험방법 등은 제조자와 협의하여 기술원이 인정하는 과학
 적인 방법을 적용한다.
제12조(표시사항 등) 다음 각호를 수조의 보기 쉬운 위치에 잘 지워지지 아니하도록 금속제 명판에
 표시하여 부착하여야 한다. 다만, 제11호 내지 제13호는 취급설명서에 표시 할 수 있다.
 1. 종별 및 형식
 2. 제품승인번호
 3. 모델명 또는 모델번호
 4. 제조업체명 또는 상호
 5. 제조년월 및 제조번호
 6. 호칭압력·사용압력범위 및 수조의 내용적·유효저수량
 7. 가압가스의 종류 및 저장용량

                           107
제17091호                 관           보            2009. 9.17. (목요일)
 8. 가압용기의 충전압력 및 용기수
 9. 정격토출량 및 정격토출압력
 10. 합격표시란
 11. 설치방법 및 취급상의 주의사항(중요구성품 등에 대한 사양 및 모델번호 등이 포함되어야 한
  다)
 12. 품질보증에 관한 사항(보증기간, 보증내용, A/S방법 등)
 13. 기타 필요한 사항
                          제3장 견품시험
제13조(시험방법 및 시험항목별 시료수) 시험방법은 도면대조 및 제2장의 해당시험기준에 의하며
 시험항목별 시료수는 다음과 같다.

   시     험   항   목   시   료     수          비                 고


1. 서류 검토                  -


2. 구조 등                   1


3. 표시                     1


4. 재료시험                  각4개       시편제출

                                              방사선투과 : 5매 이상
5. 수조                     1          비파괴검사
                                              기타 : 5 m 이상

6. 가압용기·밸브·집합관 등          1


7. 제어반                    1


8. 압력조정장치                 1


9. 구성부품                   1


10. 종합성능시험                1


11. 내식시험                  1        시편제출


  ※비고 : 1) 국가표준기본법 제23조에 해당하는 시험기관의 재료시험성적서를 제출할 경우 해
   당시험을 생략할 수 있음
  ※비고 : 2) 공인기관으로부터 용접부의 비파괴검사를 받아 성적서를 제출할 경우 해당 시험을
   생략할 수 있음
                               108
제17091호              관         보      2009. 9.17. (목요일)
제14조(시험순서) 견품시험 시험순서는 다음과 같다.

        1. 형상 및 구조                       2. 기능


            서 류 검 토                       수 조




       구조 등(외관, 치수)                  가압용기·밸브·집합관 등




             표 시                         제 어 반




                                        압력조정장치




                                         구성부품




                                        종합성능시험




                                         재료시험




                                         내식시험




비고 : 제1호 및 제2호의 시험은 병행할 수 있음

                           109
제17091호                 관          보           2009. 9.17. (목요일)
                          제4장 제 품 시 험
제15조(시험방법 및 시험항목별 구분) 제품시험 시험항목 및 시험항목별 구분은 다음과 같다.

        시          험           항         목            비          고

       구조 및 외관                               ○

일반시험 표시                                      ○

       수조의 용접부 비파괴검사                         ○

       도면대조(치수)                              ○

                        내압시험                 ○

       수조               내용적                  △

                        안전밸브성능               ○

                        내압시험                 ○
       가압용기·밸브·집합
                        기밀시험                 ○
       관 등
                        안전밸브성능               ○

                        경보시험                 ○

       제어반              절연저항                 ○

                        절연내력                 ○

                        압력조정장치 성능            ○
특별시험
       압력조정장치           내압시험                 ○

                        기밀시험                 ○

                        내압·시트누설시험            ○

                 체크밸브 작동시험                   △

       구성부품             스프링반복시험              △

                        내압·시트누설시험            ○
                 개폐밸브
                        개폐반복시험               △

                        성능시험배관 토출시험          △
       종합성능시험
                        노즐 또는 오리피스 토출시험      ○

       재료시험                                  △      각 구성품을 포함함

       내식시험                                  △      각 구성품을 포함함

 비고 : 1) “○”는 해당 시험항목을 표시함
 비고 : 2) “△”는 부정기시험항목을 표시함
                               110
제17091호              관         보       2009. 9.17. (목요일)
제16조(시험순서) 제품시험의 시험순서는 다음과 같다.

       1. 형상 및 구조                        2. 기능


        서 류 검 토                           수 조




    수조의 용접부 비파괴검사                    가압용기·밸브·집합관 등




     구조 등(외관, 치수)                        제 어 반




            표 시                         압력조정장치




                                         구성부품




                                        종합성능시험




                                         재료시험




                                         내식시험




 비고 : 제1호 및 제2호의 시험은 병행할 수 있음
                           111
제17091호                관         보          2009. 9.17. (목요일)
제17조(제품시험 시행방법) 제품시험의 시행방법은 다음 각호와 같다.
 1. 제품시험 시료는 별표2, 별표3 및 KS Q 1003에 의하여 발취한다.
 2. 일반시험의 시료크기는 신청시료의 크기에 1-Ⅰ를 적용하며, 특별시험의 시료크기는 일반시험
  의 시료 크기에 1-S-2를 적용한다.
 3. 합격품질수준은 일반시험의 경우 중결점은 AQL 0.65, 경결점은 AQL 4.0로 하며 특별시험은
  Ac(합격판정개수) : 0, Re(불합격판정개수) : 1로 한다.
 4. 특별시험 시료수가 일반시험 시료수보다 더 많을 경우 일반시험 시료는 특별시험 시료수 만큼
  발취한다.
 5. 제품시험 진행중 불합격판정 개수 이상의 결점수가 발생되어 당해 로트가 불합격되는 경우에
  는 남은 시험항목의 시험을 생략 할 수 있다.
 6. 특별시험 시료는 일반시험 시료중에서 발취한다.
 7. 재질시험은 화학성분분석시험만 실시할 수 있으며, 국가표준기본법 제23조에 해당하는 시험기
  관의 재료시험성적서를 제출할 경우 해당시험을 생략할 수 있음
 8. 내식성이 있는 재료는 내식시험을 생략할 수 있다.
 9. 수조의 용접부 비파괴검사는 방사선투과시험의 경우에는 5매 이상, 기타 방식으로 시험하는
  경우에는 5 m 이상을 실시해야 하며, 공인기관의 비파괴검사성적서를 제출할 경우 이를 생략할
  수 있다.
제18조(제품시험 판정기준) 신청로트의 제품시험 판정기준은 다음 각호와 같다.
 1. 로트의 합부 판정은 별표1(결점표) 및 별표2(합격품질수준표)에 의한다.
 2. 샘플링방법 및 판정기준에 관계없이 샘플링한 시료에 치명결점이 1개라도 포함되는 경우에는
  그 로트를 불합격으로 한다.
 3. 샘플링한 시료중에서 결점의 개수가 별표2의 해당 합격품질수준에서 정하는 Ac(합격판정개수)
  이하인 경우에는 합격으로 하고, Re(불합격판정개수) 이상인 경우에는 그 로트를 불합격으로 한
  다.
 4. 2이상의 결점 등급이 있는 제품은 각각의 등급에서 결점으로 계산하고 하나의 시료중 동일등
  급의 결점이 2개 이상 있는 경우에는 결점을 1개로 한다.
제19조(부정기시험) 부정기시험은 다음 각호에 의하여 실시한다.
 1. 부정기시험은 20로트당 1회의 비율로 실시한다. 다만, 한국소방산업기술원 원장 또는 성능시
  험지정기관장이 제품의 품질확보를 위하여 필요하다고 인정될 때에는 수시로 부정기시험을 실
  시할 수 있다.
 2. 부정기시험 대당 로트의 합부판정은 부정기시험 결과를 포함하여 판정한다. 다만, 부정기시험
  항목 이외의 다른 시험항목의 시험결과 이전에 완료할 수 없는 부정기시험 항목이 있는 경우
  에는 당해 부정기시험 항목의 시험결과에 관계없이 우선 로트의 합부를 판정하고 부정기시험은
  계속 진행한다.
 3. 부정기시험 결과 부적합한 경우에는 다음 각목에 의하여 조치한다.

                              112
제17091호                 관             보       2009. 9.17. (목요일)
  가. 부적합 판정된 로트 이후에 신청하는 제품시험 로트부터 연속5로트가 합격할 때까지 부적
     합한 시험항목에 대하여 부정기시험을 실시한다. 이 경우 각 로트의 크기는 불합격되기 전 연
     속5로트 평균크기의 1/2이상이어야 한다.
  나. 가의 규정에 의한 부정기시험에서 연속 5로트가 합격되기 이전에 5로트를 초과하여 신청된
     제품시험 로트는 수검희망일이 최종 부정기시험 로트의 합격판정 이전인 경우 가의 규정에
     의한 부정기시험의 적용을 받는다.
  다. 가의 규정에 의하여 부정기시험을 적용받는 로트는 제2호의 단서규정에 불구하고 부정기시
     험 결과를 포함하여 합부를 판정한다.
     부       칙
이 기준은 고시한 날부터 시행한다.
[별표 1] 결점표

         치       명   결   점            중    결   점      경     결     점

1. 부품의 부족                    1. 각 구성부품의 내·외면에 1. 제품의 가치를 현저히
2. 부품의 변형, 손상, 균열 또는 파손이         유해한 가공이 있는 것.      저하시키는 것
 있는 것.                       2. 각부품의 연결 및 결합이 2. 각 부품의 가공 및 모
3. 부품의 점검 및 교체가 불 가능 한 것.        부정확한 것.            서리 가공 불량
4. 플랜지 및 배관나사 등 결 합부위가 3. 부식이 발생할 우려가 있 3. 각 부의 치수가 다른
 호환성이 없는 것                       는 부분에 방청처리 또는      것(기능상 지장이 생길
5. 형상, 구조 및 배관의 치수 등이 신청         마감도장이 되어 있지 않      우려가 없는 것)
 된 것과 다른 것                       은 것.              4. 표시사항의 오기
6. 안전밸브 등이 설치되지 않았거나 작 4. 수조의 용량이 신청값의
 동압력이 기준치에 부적합한 것.               10 %를 초과하는 것
7. 설비의 종합성능시험이 기준에 미달 5. 각 부의 치수가 다른 것
 되는 것.                           (기능상 지장이 생길 우려
8. 구성부품의 성능이 기준에 미달되는            가 있는 것)
 것                           6. 경보음이 기준에 미달되는
9. 수조의 용량이 설계값에 미달되는 것           것
10. 내압시험에서 누수되는 것            7. 표시사항이 기준과 다른
11. 기밀시험에서 누기되는 것                것.
12. 재료가 기준에 적합하지 않은 것
13. 내식시험에서 현저한 부식이 있는 것
14. 용접부가 불량인 것
15. 절연저항시험에 적합하지 않은 것
16. 절연내력시험에 적합하지 않은 것


                                     113
제17091호                         관           보                2009. 9.17. (목요일)
[별표 2] 합격품질수준표

                                       합 격 품 질 수 준(AQL)
       시료의
시료번호               0.65     1.0         1.5        2.5    4.0       6.5       10
       크       기
                   Ac Re   Ac Re       Ac Re   Ac Re     Ac Re     Ac Re    Ac Re
                                                                    0 1
  A        2                                              ▼          ▲
  B        3                                              0 1
                                                   ▼
  C        5                                              ▲                   ▼
                                        ▼          0 1
                                                                     ▼       1 2
                                        0 1        ▲
  D        8                ▼                                       1 2      2 3
                                        ▲                 ▼
  E     13          ▼       0 1                                     2 3      3 4
                                                   ▼      1 2
  F     20          0 1     ▲                                       3 4      5 6
                                        ▼          1 2    2 3

                    ▲
  G     32                              1 2        2 3    3 4       5 6      7 8
                            ▼
  H     50                              2 3        3 4    5 6       7 8     10 11
                    ▼       1 2
  J     80                              3 4        5 6    7 8      10 11    14 15
                    1 2     2 3

  K     125         2 3     3 4         5 6        7 8   10 11     14 15    21 22
  L     200         3 4     5 6         7 8    10 11     14 15     21 22      ▲
  M     315         5 6     7 8        10 11   14 15     21 22       ▲


  N     500         7 8    10 11       14 15   21 22      ▲
  P     800        10 11   14 15       21 22       ▲
  Q    1250        14 15   21 22        ▲

  R    2000        21 22    ▲
                    ▲




↓ : 밑에 적은 첫 번째 샘플링검사 방식을 사용한다. 만일, 시료의 크기가 로트의 크기 이상일 때

 에는 전수검사한다.

↑ : 위에 적은 첫 번째 샘플링검사 방식을 사용한다.

Ac : 합격판정개수

Re : 불합격판정개수

                                        114