제18915호                                              관                   보                   2016. 12. 27.(화요일)
         조명기기는 고효율에 지기자재 인증제품에 해당하는 E 조명을 설치하여 한다.
                                       너                                           L D                     야

    나. 공동주택 각 세대내의 현관 및 숙박시설의 실 내부 구, 계단실의 조명기구는 인체감지              객           입                                           점

         멸 또는 일정시간 후에 자동 소등되는 제5조제11호 목에 따른 조도자동조 조명기구를
              형                                                                    마                           절

          택하여 한다.
          채           야

    다. 조명기구는 필요에 따라 부 조명이 가 하도 멸회로를 구 하여 설치하여 하며, 일사
                                           분               능       록 점                     분               야

         광이 오는 창측의 전등군은 부 멸이 가 하도 설치한다. 다만, 공동주택은 그러하
                  들어                                    분점             능           록

         지 을 수 있다.
              않

    라. 효율적인 조명에 지 관리를 위하여 층별, 구역별 또는 세대별로 일괄적 소등이 가 한 제5
                           너                                                                                       능

         조제11호하목에 따른 일괄소등스위치를 설치하여 한다. 다만, 실내 조명설비에 자동제                    야                                               어

         설비를 설치한 경우와 전용 적 60제 미터 이하인 주택의 경우, 숙박시설의 각 실에 카
                                               면           곱                                                               드

          시스템으로 일괄소등이 가 한 경우에는 그러하지 을 수 있다.
          키                                    능                                   않

 4. 대기전력자동차단장치
    가. 공동주택은 거실, 실, 주방에는 제5조제11호카목에 따른 대기전력자동차단장치를 1개 이상
                               침

         설치하여 하며, 대기전력자동차단장치를 통해 차단되는 콘 개수가 제5조제9호가목에
                      야                                                                    센트

         따른 거실에 설치되는 전체 콘 개수의 30 이상이 되 한다.         센트                  %               어야

    나. 공동주택 외의 건축물은 제5조제11호카목에 따른 대기전력자동차단장치를 설치하여 하며,                                                             야

         대기전력자동차단장치를 통해 차단되는 콘 개수가 제5조제9호가목에 따른 거실에 설              센트

         치되는 전체 콘 개수의 30 이상이 되 한다. 다만, 업무시설 등에서 OA F 를
                               센트                  %               어야                                                  loor

         통해서만 콘 배 이 가 한 경우에 한해 제5조제11호 목에 따른 자동 전멀티탭을
                           센트          선       능                                         타                     절

         통해 차단되는 콘 개수를 산 수 있다.  센트                  입할

  5. 영 제10조의2에 해당하는 공공건축물을 건축 또는 리 하는 경우 법 제14조의2제2항에 따                    모델링

       라 에 지성 지표 전기설비부문 8번 항목 배 을 0.6 이상 획 하여 한다.
              너       능                                            점           점           득       야

  6. 공공기관 에 지이용합리화 추진에 관한 규정 제6조제4항의 규정을 적용 는 건축물의 경우에
                      너                                                                            받

       는 에 지성 지표 전기설비부문 8번 항목 배 을 1 획 하여 한다.
              너       능                                            점       점       득       야

제11조(전기부문의 권장사항) 에 지 약계획서 제 대상 건축물의 건축주와 설계자 등은 다음 각 호
                                       너   절                   출

 에서 정하는 사항을 제13조의 규정에 적합하도 택적으로 택 수 있다.                    록 선                     채   할

 1. 수 전설비
      변

    가. 전설비는 부하의 특성, 수용율, 장래의 부하증가에 따른 여유율, 운전조건, 배전방식을 고려
      변

        하여 용량을 산정한다.
    나. 부하특성, 부하종 , 계 부하 등을 고려하여 압기의 운전대수제 가 가 하도 뱅 를 구
                            류          절                           변                           어       능       록       크

         성한다.
    다. 수전전압 25 V이하의 수전설비에서는 압기의 무부하손실을 이기 위하여 한 안전성
                       k                                   변                               줄               충분

         이 보된다 직 강압방식을 택하며 건축물의 규 , 부하특성, 부하용량, 간 손실, 전
              확            면    접                  채                               모                               선

         압강하 등을 고려하여 손실을 소화 수 있는 압방식을 택한다.         최       할               변               채

    라. 전력을 효율적으로 이용하고 대수용전력을 합리적으로 관리하기 위하여 제5조제11호사목에
                                           최

         따른 대수요전력 제 설비를 택한다.
                  최                    어           채

  마  . 역률개 용콘덴서를 합 설치하는 경우에는 역률자동조 장치를 설치한다.
              선                    집                                               절

  바  . 건축물의 사용자가 합리적으로 전력을 감 수 있도 층별 및 임대 구획별로 전력량계를       절   할               록

         설치한다.
                              567