조달관보
               제14856호                                      2001. 7. 21. (토요일)
               은천재지변으로인한사고시는제외한다.               -정격전압확립기능
             2-10 기기및재료
                                                -부하변동에따른자동전압조정기능
               발전기세트의제작설치에사용하는각종기자재
                                                -엔진, 발전기보호기능및이상경보기능
               는KS품을사용하여야하며, KS품이없는경우
                                                -상용전원복귀시운전정지기능
               는시중최고품을사용하여야한다.
                                                -밧데리자동충전기능
             2-11 운전조건
                                               3-3 발전기운전반주요구성품
               -주위온도:-10℃+40℃
                                                ⓐ외 함:MAKER STANDARD 1SET
               -상눀습도:85%이하
                                                ⓑ계 기:광각도CLASS 2.5 3 SETS
               -표 고:1000M이하, 눀기압760mmHg
                                                 (전압계, 전류계, 주파수계)
               -설치장소:옥내
                                                ⓒ차단기:1SET
             2-12 상용전원의조건
                                                ⓓ이상표시(보호장치) LAMP 1SET
               본 발전기세트가설치될 장소의 상용전원은 3 4
                                                ⓔ엔진시동및정지SWITCH 1SET
               선식60Hz 380/220V이어야한다. 
                                                ⓕLAMP TEST SWITCH 1SET
             2-13 도 장
                                                ⓖDC12V 또는24V밧데리자동충전기1SET
               2-13-1 엔 진:MAKER STANDARD
                                                ⓗ자동전압조정기(A.V.R) 1SET
               2-13-2 발전기:MAKER STANDARD
                                                ⓘ자동/수동절환스위치1EA
               2-13-3 운전반:MAKER STANDARD
                                                ⓙBUZZER 1EA
            3. 기술사양(TECHNICAL SPECIFICATION)
                                                ⓚAS, VS 1SET
             3-1 발전기(GENERATOR) & 엔진 (DIESEL
                                                ⓛ예열스위치(또는제작자사양에따름) 1 EA
               ENGINE)
                                                ⓜ밧데리충전스위치(또는제작자사양에따름) 1
               1. 기본사양참조
                                                 EA
             3-2 기 능(자동형)
                                                ⓝ엔진회전계(TACHO METER) 1 SET
               발전기세트를자동및수동운전하는데에필요로
                                                ⓞ윤활유압력계1SET
               하는제어장치와발전기보호용차단기를내장
                                                ⓟ냉각수온도계1SET
               하고있어야한다. 상용전원의정전과동시에발
                                                ⓠ시간기록계1SET
               전기세트가자동기동, 전압확립후 수전반의
                                                ⓡ충전전압계1SET
               ATS 작동으로 부하측에 발전전원을 공급토록
                                                ⓢ충전전류계1SET
               한다. 또한, 상용전원이복귀되면수전반의ATS
                                                ※단ⓛ〜ⓢ는제작자의사양에따라엔진조작반
               작동으로부하측에공급되며일정기간무부하운
                                                 으로구성할수도있음.
               전후자동정지가되며, 다음기능을갖추고있어
                                               3-4 전선인입, 인출:운전반하부HOLE 이용
               야한다. 또한, GAUGE들을통하여엔진의운전
                                             4. 발전기세트 특성(ENGINE-GENERATOR SET
               상태를 점검할 수 있어야 하며, BATTERY
                                               CHARACTERISTIC)
               AUTO-CHARGER를 내장 또는 별치식으로 밧
                                               4-1 온도상승(TEMPERATURE RISE) 
               데리충·방전을자동제어하여야한다.
                                                발전기각부위의온도상승허용치는연속전부
               -자동, 수동운전선택기능
                                                하운전시다음과같으며, 주위온도는섭씨40 ℃
               -상용전원정전유무확인기능
                                                이하이어야한다. 단 온도상승허용치는 실제 온
                                                도에서주위온도를뺀수치임.
               -엔진시동및비상정지기능
                                            8