yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
2.5.3.3 배관의구경은2.2.1.10 및2.2.1.11에적합하도록수리계산에의하거나표2.5.3.3의기준에따
라설치할것. 다만, 수리계산에따르는경우가지배관의유속은6 ㎧, 그밖의배관의유속은10 ㎧
를초과할수없다.
표2.5.3.3 스프링클러헤드수별급수관의구경
(단위: ㎜)
2.5.4 펌프의흡입측배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.4.1 공기고임이생기지않는구조로하고여과장치를설치할것
2.5.4.2 수조가펌프보다낮게설치된경우에는각펌프(충압펌프를포함한다)마다수조로부터별도로
설치할것
2.5.5 연결송수관설비의배관과겸용할경우의주배관은구경100 ㎜이상, 방수구로연결되는배관
의구경은65 ㎜이상의것으로해야한다.
2.5.6 펌프의성능시험배관은다음의기준에적합하도록설치해야한다. 다만, 공인된방법에의한별
도의성능을제시할경우에는그렇지않으며그성능을별도의기준에따라확인해야한다.
2.5.6.1 성능시험배관은펌프의토출측에설치된개폐밸브이전에서분기하여직선으로설치하고, 유
량측정장치를기준으로전단직관부에는개폐밸브를후단직관부에는유량조절밸브를설치할것. 이
경우개폐밸브와유량측정장치사이의직관부거리및유량측정장치와유량조절밸브사이의직관부
거리는해당유량측정장치제조사의설치사양에따르고, 성능시험배관의호칭지름은유량측정장치의
호칭지름에따른다.
급수관의
구경
구분
25
32
40
50
65
80
90
100
125
150
가
2
3
5
10
30
60
80
100
160
161 이상
나
2
4
7
15
30
60
65
100
160
161 이상
다
1
2
5
8
15
27
40
55
90
91 이상
[비고] 1. 폐쇄형스프링클러헤드를사용하는설비의경우로서1개층에하나의급수배관(또는밸브등)이담당하는구역의
최대면적은3,000 ㎡를초과하지않을것
2. 폐쇄형스프링클러헤드를설치하는경우에는“가”란의헤드수에따를것. 다만100개이상의헤드를담당하는급수배관(또
는밸브)의구경을100 ㎜로할경우에는수리계산을통하여2.5.3.3의단서에서규정한배관의유속에적합하도록할것
3. 폐쇄형스프링클러헤드를설치하고반자아래의헤드와반자속의헤드를동일급수관의가지관상에병설하는경우에는
“나”란의헤드수에따를것
4. 2.7.3.1의경우로서폐쇄형스프링클러헤드를설치하는설비의배관구경은“다”란에따를것
5. 개방형스프링클러헤드를설치하는경우하나의방수구역이담당하는헤드의개수가30개이하일때는“다”란의헤드수에
의하고, 30개를초과할때는수리계산방법에따를것
2.5.6.2 유량측정장치는펌프의정격토출량의175 % 이상측정할수있는성능이있을것
2.5.7 가압송수장치의체절운전시수온의상승을방지하기위하여체크밸브와펌프사이에서분기한
구경20 ㎜이상의배관에체절압력이하에서개방되는릴리프밸브를설치해야한다.
2.5.8 배관은동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치해야한다. 다만, 보온재를사용
할경우에는난연재료성능이상의것으로해야한다.
2.5.9 가지배관의배열은다음의기준에따른다.
2.5.9.1 토너먼트(tournament) 배관방식이아닐것. 다만, 수리계산에따라2.2.1.10 및2.2.1.11에적합
한경우에는그렇지않다.
2.5.9.2 교차배관에서분기되는지점을기점으로한쪽가지배관에설치되는헤드의개수(반자아래와
반자속의헤드를하나의가지배관상에병설하는경우에는반자아래에설치하는헤드의개수)는8개
이하로할것. 다만, 다음각기준의어느하나에해당하는경우에는그렇지않다.
2.5.9.2.1 기존의방호구역안에서칸막이등으로구획하여1개의헤드를증설하는경우
2.5.9.2.2 습식스프링클러설비또는부압식스프링클러설비에격자형배관방식(2 이상의수평주행배관
사이를가지배관으로연결하는방식을말한다)을채택하는때에는펌프의용량, 배관의구경등을수
리학적으로계산한결과헤드의방수압및방수량이소화목적을달성하는데충분하다고인정되는
경우
2.5.9.3 가지배관과헤드사이의배관을신축배관으로하는경우에는소방청장이정하여고시한「스
프링클러설비신축배관의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한것으로설치할것. 이경우신
축배관의설치길이는2.7.3의거리를초과하지않아야한다.
2.5.10 교차배관의위치·청소구및가지배관의헤드설치는다음의기준에따른다.
2.5.10.1 교차배관은가지배관과수평으로설치하거나또는가지배관밑에설치하고, 그구경은2.5.3.
3에따르되, 최소구경이40 ㎜이상이되도록할것. 다만, 패들형유수검지장치를사용하는경우에는
교차배관의구경과동일하게설치할수있다.
2.5.10.2 청소구는교차배관끝에40 ㎜이상크기의개폐밸브를설치하고, 호스접결이가능한나사식
또는고정배수배관식으로할것. 이경우나사식의개폐밸브는옥내소화전호스접결용의것으로하
고, 나사보호용의캡으로마감해야한다.
2.5.10.3 하향식헤드를설치하는경우에가지배관으로부터헤드에이르는헤드접속배관은가지배관
상부에서분기할것. 다만, 소화설비용수원의수질이「먹는물관리법」제5조에따라먹는물의수질
기준에적합하고덮개가있는저수조로부터물을공급받는경우에는가지배관의측면또는하부에서
분기할수있다.
2.5.11 준비작동식유수검지장치또는일제개방밸브를사용하는스프링클러설비에있어서유수검지장
치또는밸브2차측배관의부대설비는다음의기준에따른다.
2.5.11.1 개폐표시형밸브를설치할것
2.5.11.2 2.5.11.1에따른밸브와준비작동식유수검지장치또는일제개방밸브사이의배관은다음의기
준과같은구조로할것
2.5.11.2.1 수직배수배관과연결하고동연결배관상에는개폐밸브를설치할것
2.5.11.2.2 자동배수장치및압력스위치를설치할것
2.5.11.2.3 2.5.11.2.2에따른압력스위치는수신부에서준비작동식유수검지장치또는일제개방밸브의
작동여부를확인할수있게설치할것
2.5.12 습식유수검지장치또는건식유수검지장치를사용하는스프링클러설비와부압식스프링클러설비
에는동장치를시험할수있는시험장치를다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.12.1 습식스프링클러설비및부압식스프링클러설비에있어서는유수검지장치2차측배관에연결
하여설치하고건식스프링클러설비인경우유수검지장치에서가장먼거리에위치한가지배관의끝
으로부터연결하여설치할것. 이경우유수검지장치2차측설비의내용적이2,840 L를초과하는건
식스프링클러설비는시험장치개폐밸브를완전개방후1분이내에물이방사되어야한다.
2.5.12.2 시험장치배관의구경은25 ㎜이상으로하고, 그끝에개폐밸브및개방형헤드또는스프링
클러헤드와동등한방수성능을가진오리피스를설치할것. 이경우개방형헤드는반사판및프레임
을제거한오리피스만으로설치할수있다.
2.5.12.3 시험배관의끝에는물받이통및배수관을설치하여시험중방사된물이바닥에흘러내리
지않도록할것. 다만, 목욕실·화장실또는그밖의곳으로서배수처리가쉬운장소에시험배관을설
치한경우에는그렇지않다.
2.5.13 배관에설치되는행거는다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.13.1 가지배관에는헤드의설치지점사이마다1개이상의행거를설치하되, 헤드간의거리가3.5
m를초과하는경우에는3.5 m 이내마다1개이상설치할것. 이경우상향식헤드와행거사이에는8
㎝이상의간격을두어야한다.
2.5.13.2 교차배관에는가지배관과가지배관사이마다1개이상의행거를설치하되, 가지배관사이의
거리가4.5 m를초과하는경우에는4.5 m 이내마다1개이상설치할것
2.5.13.3 2.5.13.1 및2.5.13.2의수평주행배관에는4.5 m 이내마다1개이상설치할것
2.5.14 수직배수배관의구경은50 ㎜이상으로해야한다. 다만, 수직배관의구경이50 ㎜미만인경
우에는수직배관과동일한구경으로할수있다.
2.5.15 주차장의스프링클러설비는습식외의방식으로해야한다. 다만, 주차장이벽등으로차단되
어있고출입구가자동으로열리고닫히는구조인것으로서다음의어느하나에해당하는경우에는
그렇지않다.
2.5.15.1 동절기에상시난방이되는곳이거나그밖에동결의우려가없는곳
2.5.15.2 스프링클러설비의동결을방지할수있는구조또는장치가된것
2.5.16 급수배관에설치되어급수를차단할수있는개폐밸브에는그밸브의개폐상태를감시제어반
에서확인할수있도록급수개폐밸브작동표시스위치를다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.16.1 급수개폐밸브가잠길경우탬퍼스위치의동작으로인하여감시제어반또는수신기에표시되
어야하며경보음을발할것
2.5.16.2 탬퍼스위치는감시제어반또는수신기에서동작의유무확인과동작시험, 도통시험을할수
있을것
2.5.16.3 급수개폐밸브의작동표시스위치에사용되는전기배선은내화전선또는내열전선으로설치
할것
2.5.17 스프링클러설비배관의배수를위한기울기는다음의기준에따른다.
2.5.17.1 습식스프링클러설비또는부압식스프링클러설비의배관을수평으로할것. 다만, 배관의구
조상소화수가남아있는곳에는배수밸브를설치해야한다.
2.5.17.2 습식스프링클러설비또는부압식스프링클러설비외의설비에는헤드를향하여상향으로수
평주행배관의기울기를500분의1 이상, 가지배관의기울기를250분의1 이상으로할것. 다만, 배관
의구조상기울기를줄수없는경우에는배수를원활하게할수있도록배수밸브를설치해야한다.
2.5.18 배관은다른설비의배관과쉽게구분이될수있는위치에설치하거나, 그배관표면또는배
관보온재표면의색상은「한국산업표준(배관계의식별표시, KS A 0503)」또는적색으로식별이
가능하도록소방용설비의배관임을표시해야한다.
2.5.19 확관형분기배관을사용할경우에는소방청장이정하여고시한「분기배관의성능인증및제
품검사의기술기준」에적합한것으로설치해야한다.
2.6 음향장치및기동장치
2.6.1 스프링클러설비의음향장치및기동장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.1.1 습식유수검지장치또는건식유수검지장치를사용하는설비에있어서는헤드가개방되면유수
검지장치가화재신호를발신하고그에따라음향장치가경보되도록할것
2.6.1.2 준비작동식유수검지장치또는일제개방밸브를사용하는설비에는화재감지기의감지에따라
음향장치가경보되도록할것. 이경우화재감지기회로를교차회로방식(하나의준비작동식유수검지장
치또는일제개방밸브의담당구역내에2 이상의화재감지기회로를설치하고인접한2 이상의화재
감지기가동시에감지되는때에준비작동식유수검지장치또는일제개방밸브가개방·작동되는방식을
말한다)으로하는때에는하나의화재감지기회로가화재를감지하는때에도음향장치가경보되도록
해야한다.
2.6.1.3 음향장치는유수검지장치및일제개방밸브등의담당구역마다설치하되그구역의각부분으
로부터하나의음향장치까지의수평거리는25 m 이하가되도록할것
2.6.1.4 음향장치는경종또는사이렌(전자식사이렌을포함한다)으로하되, 주위의소음및다른용
도의경보와구별이가능한음색으로할것. 이경우경종또는사이렌은자동화재탐지설비·비상벨설
비또는자동식사이렌설비의음향장치와겸용할수있다.
2.6.1.5 주음향장치는수신기의내부또는그직근에설치할것
2.6.1.6 층수가5층이상으로서연면적이3,000 ㎡를초과하는특정소방대상물은다음의기준에따라
경보를발할수있도록해야한다.
2.6.1.6.1 2층이상의층에서발화한때에는발화층및그직상층에경보를발할것
2.6.1.6.2 1층에서발화한때에는발화층·그직상층및지하층에경보를발할것
2.6.1.6.3 지하층에서발화한때에는발화층·그직상층및기타의지하층에경보를발할것
2.6.1.7 음향장치는다음의기준에따른구조및성능의것으로할것
2.6.1.7.1 정격전압의80 % 전압에서음향을발할수있는것으로할것
2.6.1.7.2 음향의크기는부착된음향장치의중심으로부터1 m 떨어진위치에서90 dB 이상이되는
것으로할것
2.6.2 스프링클러설비의가압송수장치로서펌프가설치되는경우그펌프의작동은다음의어느하나
에적합해야한다.
2.6.2.1 습식유수검지장치또는건식유수검지장치를사용하는설비에있어서는유수검지장치의발신
이나기동용수압개폐장치에의하여작동되거나또는이두가지의혼용에따라작동될수있도록할
것
2.6.2.2 준비작동식유수검지장치또는일제개방밸브를사용하는설비에있어서는화재감지기의화재
감지나기동용수압개폐장치에따라작동되거나또는이두가지의혼용에따라작동할수있도록할
것
2.6.3 준비작동식유수검지장치또는일제개방밸브의작동은다음의기준에적합해야한다.
2.6.3.1 담당구역내의화재감지기의동작에따라개방및작동될것
2.6.3.2 화재감지회로는교차회로방식으로할것. 다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는그렇
지않다.
2.6.3.2.1 스프링클러설비의배관또는헤드에누설경보용물또는압축공기가채워지거나부압식스
프링클러설비의경우
2.6.3.2.2 화재감지기를「자동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」의2.
4.1 단서의각감지기로설치한때
2.6.3.3 준비작동식유수검지장치또는일제개방밸브의인근에서수동기동(전기식및배수식)에따라서
도개방및작동될수있도록할것
2.6.3.4 2.6.3.1 및2.6.3.2에따른화재감지기의설치기준에관하여는「자동화재탐지설비및시각경보
장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」2.4(감지기) 및2.8(배선)를준용할것. 이경우교차회로방식
에있어서의화재감지기의설치는각화재감지기회로별로설치하되, 각화재감지기회로별화재감지
기1개가담당하는바닥면적은「자동화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 20
3)」의2.4.3.5, 2.4.3.8부터2.4.3.10에따른바닥면적으로한다.
2.6.3.5 화재감지기회로에는다음의기준에따른발신기를설치할것. 다만, 자동화재탐지설비의발
신기가설치된경우에는그렇지않다.
2.6.3.5.1 조작이쉬운장소에설치하고, 스위치는바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의높이에설
치할것
2.6.3.5.2 특정소방대상물의층마다설치하되, 해당특정소방대상물의각부분으로부터하나의발신기
까지의수평거리가25 m 이하가되도록할것. 다만, 복도또는별도로구획된실로서보행거리가40
m 이상일경우에는추가로설치해야한다.
2.6.3.5.3 발신기의위치를표시하는표시등은함의상부에설치하되, 그불빛은부착면으로부터15°
이상의범위안에서부착지점으로부터10 m 이내의어느곳에서도쉽게식별할수있는적색등으로
할것
2.7 헤드
2.7.1 스프링클러헤드는특정소방대상물의천장·반자·천장과반자사이·덕트·선반기타이와유사한
부분(폭이1.2 m를초과하는것에한한다)에설치해야한다. 다만, 폭이9 m 이하인실내에있어서는
측벽에설치할수있다.
2.7.2 랙크식창고의경우로서「화재의예방및안전관리에관한법률시행령」별표2의특수가연물
을저장또는취급하는것에있어서는랙크높이4 m 이하마다, 그밖의것을취급하는것에있어서
는랙크높이6 m 이하마다스프링클러헤드를설치해야한다. 다만, 랙크식창고의천장높이가13.7
m 이하로서「화재조기진압용스프링클러설비의화재안전기술기준(NFTC 103B)」에따라설치하는
경우에는천장에만스프링클러헤드를설치할수있다.
2.7.3 스프링클러헤드를설치하는천장·반자·천장과반자사이·덕트·선반등의각부분으로부터하나
의스프링클러헤드까지의수평거리는다음의기준과같이해야한다. 다만, 성능이별도로인정된스
프링클러헤드를수리계산에따라설치하는경우에는그렇지않다.
2.7.3.1 무대부· 「화재의예방및안전관리에관한법률시행령」별표2의특수가연물을저장또는
취급하는장소에있어서는1.7 m 이하
2.7.3.2 랙크식창고에있어서는2.5 m 이하. 다만, 특수가연물을저장또는취급하는랙크식창고의경
우에는1.7 m 이하
2.7.3.3 공동주택(아파트) 세대내의거실에있어서는3.2 m 이하(「스프링클러헤드의형식승인및제
품검사의기술기준」의유효반경의것으로한다)
2.7.3.4 2.7.3.1부터2.7.3.3까지규정외의특정소방대상물에있어서는2.1 m 이하(내화구조로된경우
에는2.3 m 이하)
2.7.4 영별표4 소화설비의소방시설적용기준란제1호라목3)에따른무대부또는연소할우려가있
는개구부에있어서는개방형스프링클러헤드를설치해야한다.
2.7.5 다음의어느하나에해당하는장소에는조기반응형스프링클러헤드를설치해야한다.
(1) 공동주택·노유자시설의거실
(2) 오피스텔·숙박시설의침실, 병원의입원실
2.7.6 폐쇄형스프링클러헤드는그설치장소의평상시최고주위온도에따라다음표2.7.6에따른표
시온도의것으로설치해야한다. 다만, 높이가4 m 이상인공장및창고(랙크식창고를포함한다)에
설치하는스프링클러헤드는그설치장소의평상시최고주위온도에관계없이표시온도121 ℃이상
의것으로할수있다.
표2.7.6 설치장소의평상시최고주위온도에따른폐쇄형스프링클러헤드의표시온도
설치장소의최고주위온도
표시온도
39 ℃미만
79 ℃미만
39 ℃이상64 ℃미만
79 ℃이상121 ℃미만
64 ℃이상106 ℃미만
121 ℃이상162 ℃미만
106 ℃이상
162 ℃이상
2.7.7 스프링클러헤드는다음의방법에따라설치해야한다.
2.7.7.1 살수가방해되지않도록스프링클러헤드로부터반경60 ㎝이상의공간을보유할것. 다만,
벽과스프링클러헤드간의공간은10 ㎝이상으로한다.
2.7.7.2 스프링클러헤드와그부착면(상향식헤드의경우에는그헤드의직상부의천장·반자또는이와
비슷한것을말한다. 이하같다)과의거리는30 ㎝이하로할것
2.7.7.3 배관·행거및조명기구등살수를방해하는것이있는경우에는2.7.7.1 및2.7.7.2에도불구하
고그로부터아래에설치하여살수에장애가없도록할것. 다만, 스프링클러헤드와장애물과의이격
거리를장애물폭의3배이상확보한경우에는그렇지않다.
2.7.7.4 스프링클러헤드의반사판은그부착면과평행하게설치할것. 다만, 측벽형헤드또는2.7.7.6
에따른연소할우려가있는개구부에설치하는스프링클러헤드의경우에는그렇지않다.
2.7.7.5 천장의기울기가10분의1을초과하는경우에는가지관을천장의마루와평행하게설치하고,
스프링클러헤드는다음의어느하나에적합하게설치할것
2.7.7.5.1 천장의최상부에스프링클러헤드를설치하는경우에는최상부에설치하는스프링클러헤드
의반사판을수평으로설치할것
2.7.7.5.2 천장의최상부를중심으로가지관을서로마주보게설치하는경우에는최상부의가지관상
호간의거리가가지관상의스프링클러헤드상호간의거리의2분의1이하(최소1 m 이상이되어야한
다)가되게스프링클러헤드를설치하고, 가지관의최상부에설치하는스프링클러헤드는천장의최상
부로부터의수직거리가90 ㎝이하가되도록할것. 톱날지붕, 둥근지붕기타이와유사한지붕의경
우에도이에준한다.
2.7.7.6 연소할우려가있는개구부에는그상하좌우에2.5 m 간격으로(개구부의폭이2.5 m 이하인
경우에는그중앙에) 스프링클러헤드를설치하되, 스프링클러헤드와개구부의내측면으로부터직선
거리는15 ㎝이하가되도록할것. 이경우사람이상시출입하는개구부로서통행에지장이있는
때에는개구부의상부또는측면(개구부의폭이9 m 이하인경우에한한다)에설치하되, 헤드상호간
의간격은1.2 m 이하로설치해야한다.
2.7.7.7 습식스프링클러설비및부압식스프링클러설비외의설비에는상향식스프링클러헤드를설치할
것. 다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는그렇지않다.
(1) 드라이펜던트스프링클러헤드를사용하는경우
(2) 스프링클러헤드의설치장소가동파의우려가없는곳인경우
(3) 개방형스프링클러헤드를사용하는경우
2.7.7.8 측벽형스프링클러헤드를설치하는경우긴변의한쪽벽에일렬로설치(폭이4.5 m 이상9
m 이하인실에있어서는긴변의양쪽에각각일렬로설치하되마주보는스프링클러헤드가나란히꼴
이되도록설치)하고3.6 m 이내마다설치할것
2.7.7.9 상부에설치된헤드의방출수에따라감열부에영향을받을우려가있는헤드에는방출수를
차단할수있는유효한차폐판을설치할것
2.7.8 2.7.7.2에도불구하고특정소방대상물의보와가장가까운스프링클러헤드는다음표2.7.8의
기준에따라설치해야한다. 다만, 천장면에서보의하단까지의길이가55 ㎝를초과하고보의하단
측면끝부분으로부터스프링클러헤드까지의거리가스프링클러헤드상호간거리의2분의1 이하가
되는경우에는스프링클러헤드와그부착면과의거리를55 ㎝이하로할수있다.
표2.7.8 보의수평거리에따른스프링클러헤드의수직거리
스프링클러헤드의반사판중심과
보의수평거리
스프링클러헤드의반사판높이와
보의하단높이의수직거리
0.75 m 미만
보의하단보다낮을것
0.75 m 이상1 m 미만
0.1 m 미만일것
1 m 이상1.5 m 미만
0.15 m 미만일것
1.5 m 이상
0.3 m 미만일것
2.8 송수구
2.8.1 스프링클러설비에는소방차로부터그설비에송수할수있는송수구를다음의기준에따라설
치해야한다.
2.8.1.1 소방차가쉽게접근할수있고잘보이는장소에설치하고, 화재층으로부터지면으로떨어지
는유리창등이송수및그밖의소화작업에지장을주지않는장소에설치할것
2.8.1.2 송수구로부터스프링클러설비의주배관에이르는연결배관에개폐밸브를설치한때에는그
개폐상태를쉽게확인및조작할수있는옥외또는기계실등의장소에설치할것
2.8.1.3 송수구는구경65 ㎜의쌍구형으로할것
2.8.1.4 송수구에는그가까운곳의보기쉬운곳에송수압력범위를표시한표지를할것
2.8.1.5 폐쇄형스프링클러헤드를사용하는스프링클러설비의송수구는하나의층의바닥면적이3,000
㎡를넘을때마다1개이상(5개를넘을경우에는5개로한다)을설치할것
2.8.1.6 지면으로부터높이가0.5 m 이상1 m 이하의위치에설치할것
2.8.1.7 송수구의부근에는자동배수밸브(또는직경5 ㎜의배수공) 및체크밸브를설치할것. 이경
우자동배수밸브는배관안의물이잘빠질수있는위치에설치하되, 배수로인하여다른물건이나
장소에피해를주지않아야한다.
2.8.1.8 송수구에는이물질을막기위한마개를씌울것
2.9 전원
2.9.1 스프링클러설비에는그특정소방대상물의수전방식에따라다음의기준에따른상용전원회로의
배선을설치해야한다. 다만, 가압수조방식으로서모든기능이20분이상유효하게지속될수있는
경우에는그렇지않다.
2.9.1.1 저압수전인경우에는인입개폐기의직후에서분기하여전용배선으로해야하며, 전용의전선
관에보호되도록할것
2.9.1.2 특별고압수전또는고압수전일경우에는전력용변압기2차측의주차단기1차측에서분기
하여전용배선으로하되, 상용전원의상시공급에지장이없을경우에는주차단기2차측에서분기하여
전용배선으로할것. 다만, 가압송수장치의정격입력전압이수전전압과같은경우에는2.9.1.1의기준
에따른다.
2.9.2 스프링클러설비에는자가발전설비, 축전지설비(내연기관에따른펌프를설치한경우에는내연기
관의기동및제어용축전지를말한다. 이하같다) 또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었
다가필요한때전기를공급하는장치. 이하같다)에따른비상전원을설치해야한다. 다만, 차고·주
차장으로서스프링클러설비가설치된부분의바닥면적(「포소화설비의화재안전기술기준(NFTC 10
5)」의2.10.2.2에따른차고·주차장의바닥면적을포함한다)의합계가1,000 ㎡미만인경우에는비상
전원수전설비로설치할수있으며, 2 이상의변전소(「전기사업법」제67조및「전기설비기술기준」
제3조제1항제2호에따른변전소를말한다. 이하같다)에서전력을동시에공급받을수있거나하나의
변전소로부터전력의공급이중단되는때에는자동으로다른변전소로부터전력을공급받을수있도
록상용전원을설치한경우와가압수조방식에는비상전원을설치하지않을수있다.
2.9.3 2.9.2에따른비상전원중자가발전설비, 축전기설비또는전기저장장치는다음의기준에따라
설치하고, 비상전원수전설비는「소방시설용비상전원수전설비의화재안전기술기준(NFTC 602)」에
따라설치해야한다.
2.9.3.1 점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.9.3.2 스프링클러설비를유효하게20분이상작동할수있어야할것
2.9.3.3 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전력을공급받을
수있도록할것
2.9.3.4 비상전원(내연기관의기동및제어용축전기를제외한다)의설치장소는다른장소와방화구획
할것. 이경우그장소에는비상전원의공급에필요한기구나설비외의것(열병합발전설비에필요
한기구나설비는제외한다)을두어서는안된다.
2.9.3.5 비상전원을실내에설치하는때에는그실내에비상조명등을설치할것
2.9.3.6 옥내에설치하는비상전원실에는옥외로직접통하는충분한용량의급배기설비를설치할것
2.9.3.7 비상전원의출력용량은다음각기준을충족할것
2.9.3.7.1 비상전원설비에설치되어동시에운전될수있는모든부하의합계입력용량을기준으로
정격출력을선정할것. 다만, 소방전원보존형발전기를사용할경우에는그렇지않다.
2.9.3.7.2 기동전류가가장큰부하가기동될때에도부하의허용최저입력전압이상의출력전압을
유지할것
2.9.3.7.3 단시간과전류에견디는내력은입력용량이가장큰부하가최종기동할경우에도견딜수
있을것
2.9.3.8 자가발전설비는부하의용도와조건에따라다음의어느하나를설치하고그부하용도별표
지를부착해야한다. 다만, 자가발전설비의정격출력용량은하나의건축물에있어서소방부하의설비
용량을기준으로하고, 2.9.3.8.2의경우비상부하는국토해양부장관이정한「건축전기설비설계기준」
의수용률범위중최대값이상을적용한다.
2.9.3.8.1 소방전용발전기: 소방부하용량을기준으로정격출력용량을산정하여사용하는발전기
2.9.3.8.2 소방부하겸용발전기: 소방및비상부하겸용으로서소방부하와비상부하의전원용량을합
산하여정격출력용량을산정하여사용하는발전기
2.9.3.8.3 소방전원보존형발전기: 소방및비상부하겸용으로서소방부하의전원용량을기준으로정
격출력용량을산정하여사용하는발전기
2.9.3.9 비상전원실의출입구외부에는실의위치와비상전원의종류를식별할수있도록표지판을
부착할것
2.10 제어반
2.10.1 스프링클러설비에는제어반을설치하되, 감시제어반과동력제어반으로구분하여설치해야한
다. 다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는감시제어반과동력제어반으로구분하여설치하지
않을수있다.
2.10.1.1 다음의어느하나에해당하지않는특정소방대상물에설치되는경우
2.10.1.1.1 지하층을제외한층수가7층이상으로서연면적이2,000 ㎡이상인것
2.10.1.1.2 2.10.1.1.1에해당하지않는특정소방대상물로서지하층의바닥면적합계가3,000 ㎡이상인
것
2.10.1.2 내연기관에따른가압송수장치를사용하는경우
2.10.1.3 고가수조에따른가압송수장치를사용하는경우
2.10.1.4 가압수조에따른가압송수장치를사용하는경우
2.10.2 감시제어반의기능은다음의기준에적합해야한다.
2.10.2.1 각펌프의작동여부를확인할수있는표시등및음향경보기능이있어야할것
2.10.2.2 각펌프를자동및수동으로작동시키거나중단시킬수있어야할것
2.10.2.3 비상전원을설치한경우에는상용전원및비상전원의공급여부를확인할수있어야할것
2.10.2.4 수조또는물올림수조가저수위로될때표시등및음향으로경보할것
2.10.2.5 예비전원이확보되고예비전원의적합여부를시험할수있어야할것
2.10.3 감시제어반은다음의기준에따라설치해야한다.
2.10.3.1 화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.10.3.2 감시제어반은스프링클러설비의전용으로할것. 다만, 스프링클러설비의제어에지장이없
는경우에는다른설비와겸용할수있다.
2.10.3.3 감시제어반은다음의기준에따른전용실안에설치할것. 다만, 2.10.1의단서에따른각기
준의어느하나에해당하는경우와공장, 발전소등에서설비를집중제어·운전할목적으로설치하는
중앙제어실내에감시제어반을설치하는경우에는그렇지않다.
2.10.3.3.1 다른부분과방화구획을할것. 이경우전용실의벽에는기계실또는전기실등의감시를
위하여두께7 ㎜이상의망입유리(두께16.3 ㎜이상의접합유리또는두께28 ㎜이상의복층유리
를포함한다)로된4 ㎡미만의붙박이창을설치할수있다.
2.10.3.3.2 피난층또는지하1층에설치할것. 다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는지상2
층에설치하거나지하1층외의지하층에설치할수있다.
(1) 「건축법시행령」제35조에따라특별피난계단이설치되고그계단(부속실을포함한다) 출입구
로부터보행거리5 m 이내에전용실의출입구가있는경우
(2) 아파트의관리동(관리동이없는경우에는경비실)에설치하는경우
2.10.3.3.3 비상조명등및급·배기설비를설치할것
2.10.3.3.4 「무선통신보조설비의화재안전기술기준(NFTC 505)」2.2.3에따라유효하게통신이가능
할것(영별표4의제5호마목에따른무선통신보조설비가설치된특정소방대상물에한한다)
2.10.3.3.5 바닥면적은감시제어반의설치에필요한면적외에화재시소방대원이그감시제어반의
조작에필요한최소면적이상으로할것
2.10.3.4 2.10.3.3에따른전용실에는특정소방대상물의기계·기구또는시설등의제어및감시설비
외의것을두지않을것
2.10.3.5 각유수검지장치또는일제개방밸브의경우에는작동여부를확인할수있는표시및경보기
능이있도록할것
2.10.3.6 일제개방밸브의경우에는밸브를개방시킬수있는수동조작스위치를설치할것
2.10.3.7 일제개방밸브를사용하는경우에는설비의화재감지는각경계회로별로화재표시가되도록
할것
2.10.3.8 다음의각확인회로마다도통시험및작동시험을할수있도록할것
(1) 기동용수압개폐장치의압력스위치회로
(2) 수조또는물올림수조의저수위감시회로
(3) 유수검지장치또는일제개방밸브의압력스위치회로
(4) 일제개방밸브를사용하는설비의화재감지기회로
(5) 2.5.16에따른개폐밸브의폐쇄상태확인회로
(6) 그밖의이와비슷한회로
2.10.3.9 감시제어반과자동화재탐지설비의수신기를별도의장소에설치하는경우에는이들상호간
연동하여화재발생및2.10.2.1, 2.10.2.3 및2.10.2.4의기능을확인할수있도록할것
2.10.4 동력제어반은다음의기준에따라설치해야한다.
2.10.4.1 앞면은적색으로하고"스프링클러소화설비용동력제어반"이라고표시한표지를설치할것
2.10.4.2 외함은두께1.5 ㎜이상의강판또는이와동등이상의강도및내열성능이있는것으로할
것
2.10.4.3 그밖의동력제어반의설치에관하여는2.10.3.1 및2.10.3.2의기준을준용할것
2.10.5 자가발전설비제어반의제어장치는비영리공인기관의시험을필한것으로설치해야한다. 다
만, 소방전원보존형발전기의제어장치는다음이포함되어야한다.
2.10.5.1 소방전원보존형임을식별할수있도록표기할것
2.10.5.2 발전기운전시소방부하및비상부하에전원이동시공급되고, 그상태를확인할수있는
표시가되도록할것
2.10.5.3 발전기가정격용량을초과할경우비상부하는자동적으로차단되고, 소방부하만공급되는상
태를확인할수있는표시가되도록할것
2.11 배선등
2.11.1 스프링클러설비의배선은「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기준」에서정한것
외에다음의기준에따라설치해야한다.
2.11.1.1 비상전원을설치한경우에는비상전원으로부터동력제어반및가압송수장치에이르는전원
회로의배선은내화배선으로할것. 다만, 자가발전설비와동력제어반이동일한실에설치된경우에
는자가발전기로부터그제어반에이르는전원회로의배선은그렇지않다.
2.11.1.2 상용전원으로부터동력제어반에이르는배선, 그밖의스프링클러설비의감시·조작또는표
시등회로의배선은내화배선또는내열배선으로할것. 다만, 감시제어반또는동력제어반안의감시·
조작또는표시등회로의배선은그렇지않다.
2.11.2 2.11.1에따른내화배선및내열배선에사용되는전선의종류및설치방법은「옥내소화전설비
의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1) 및표2.7.2(2)의기준에따른다.
2.11.3 소화설비의과전류차단기및개폐기에는"스프링클러소화설비용과전류차단기또는개폐기"라
고표시한표지를해야한다.
2.11.4 소화설비용전기배선의양단및접속단자에는다음의기준에따라표지해야한다.
2.11.4.1 단자에는"스프링클러소화설비단자"라고표시한표지를부착할것
2.11.4.2 소화설비용전기배선의양단에는다른배선과식별이용이하도록표시할것
2.12 헤드의설치제외
2.12.1 스프링클러설비를설치해야할특정소방대상물에있어서다음의어느하나에해당하는장소에
는스프링클러헤드를설치하지않을수있다.
2.12.1.1 계단실(특별피난계단의부속실을포함한다)·경사로·승강기의승강로·비상용승강기의승강장·
파이프덕트및덕트피트(파이프·덕트를통과시키기위한구획된구멍에한한다)·목욕실·수영장(관람석
부분을제외한다)·화장실·직접외기에개방되어있는복도·기타이와유사한장소
2.12.1.2 통신기기실·전자기기실·기타이와유사한장소
2.12.1.3 발전실·변전실·변압기·기타이와유사한전기설비가설치되어있는장소
2.12.1.4 병원의수술실·응급처치실·기타이와유사한장소
2.12.1.5 천장과반자양쪽이불연재료로되어있는경우로서그사이의거리및구조가다음의어느
하나에해당하는부분
2.12.1.5.1 천장과반자사이의거리가2 m 미만인부분
2.12.1.5.2 천장과반자사이의벽이불연재료이고천장과반자사이의거리가2 m 이상으로서그사
이에가연물이존재하지않는부분
2.12.1.6 천장·반자중한쪽이불연재료로되어있고천장과반자사이의거리가1 m 미만인부분
2.12.1.7 천장및반자가불연재료외의것으로되어있고천장과반자사이의거리가0.5 m 미만인
부분
2.12.1.8 펌프실·물탱크실엘리베이터권상기실그밖의이와비슷한장소
2.12.1.9 현관또는로비등으로서바닥으로부터높이가20 m 이상인장소
2.12.1.10 영하의냉장창고의냉장실또는냉동창고의냉동실
2.12.1.11 고온의노가설치된장소또는물과격렬하게반응하는물품의저장또는취급장소
2.12.1.12 불연재료로된특정소방대상물또는그부분으로서다음의어느하나에해당하는장소
2.12.1.12.1 정수장·오물처리장그밖의이와비슷한장소
2.12.1.12.2 펄프공장의작업장·음료수공장의세정또는충전하는작업장그밖의이와비슷한장소
2.12.1.12.3 불연성의금속·석재등의가공공장으로서가연성물질을저장또는취급하지않는장소
2.12.1.12.4 가연성물질이존재하지않는「건축물의에너지절약설계기준」에따른방풍실
2.12.1.13 실내에설치된테니스장·게이트볼장·정구장또는이와비슷한장소로서실내바닥·벽·천장
이불연재료또는준불연재료로구성되어있고가연물이존재하지않는장소로서관람석이없는운
동시설(지하층은제외한다)
2.12.1.14 「건축법시행령」제46조제4항에따른공동주택중아파트의대피공간
2.12.2 2.7.7.6의연소할우려가있는개구부에다음의기준에따른드렌처설비를설치한경우에는해
당개구부에한하여스프링클러헤드를설치하지않을수있다.
2.12.2.1 드렌처헤드는개구부위측에2.5 m 이내마다1개를설치할것
2.12.2.2 제어밸브(일제개방밸브·개폐표시형밸브및수동조작부를합한것을말한다. 이하같다)는특
정소방대상물층마다에바닥면으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의위치에설치할것
2.12.2.3 수원의수량은드렌처헤드가가장많이설치된제어밸브의드렌처헤드의설치개수에1.6 ㎥
를곱하여얻은수치이상이되도록할것
2.12.2.4 드렌처설비는드렌처헤드가가장많이설치된제어밸브에설치된드렌처헤드를동시에사용
하는경우에각각의헤드선단에방수압력이0.1 ㎫이상, 방수량이80 L/min 이상이되도록할것
2.12.2.5 수원에연결하는가압송수장치는점검이쉽고화재등의재해로인한피해우려가없는장소
에설치할것
2.13 수원및가압송수장치의펌프등의겸용
2.13.1
스프링클러설비의
수원을
옥내소화전설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용
스프링클러설
비·물분무소화설비·포소화설비및옥외소화전설비의수원을겸용하여설치하는경우의저수량은각
소화설비에필요한저수량을합한양이상이되도록해야한다. 다만, 이들소화설비중고정식소화
설비(펌프·배관과소화수또는소화약제를최종방출하는방출구가고정된설비를말한다. 이하같다)
가2 이상설치되어있고, 그소화설비가설치된부분이방화벽과방화문으로구획되어있는경우에
는각고정식소화설비에필요한저수량중최대의것이상으로할수있다.
2.13.2 스프링클러설비의가압송수장치로사용하는펌프를옥내소화전설비·간이스프링클러설비·화재
조기진압용스프링클러설비·물분무소화설비·포소화설비및옥외소화전설비의가압송수장치와겸용하
여설치하는경우의펌프의토출량은각소화설비에해당하는토출량을합한양이상이되도록해야
한다. 다만, 이들소화설비중고정식소화설비가2 이상설치되어있고, 그소화설비가설치된부분
이방화벽과방화문으로구획되어있으며각소화설비에지장이없는경우에는펌프의토출량중최
대의것이상으로할수있다.
2.13.3
옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용스프링클러설비·물분무소
화설비·포소화설비및옥외소화전설비의가압송수장치에있어서각토출측
배관과일반급수용의가
압송수장치의토출측배관을상호연결하여화재시사용할수있다. 이경우연결배관에는개폐표시
형밸브를설치해야하며, 각소화설비의성능에지장이없도록해야한다.
2.13.4 스프링클러설비의송수구를옥내소화전설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용스프링클러설
비·물분무소화설비·포소화설비·연결송수관설비또는연결살수설비의송수구와겸용으로설치하는경
우에는스프링클러설비의송수구의설치기준에따르되각각의소화설비의기능에지장이없도록해
야한다.
◉소방청공고제2022-215호
　「포소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 105)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
포소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 105) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0581)
붙임  포소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 105) 제정 전문 1부.  끝.
포소화설비의화재안전기술기준(NFTC 105)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제1호바
목에따른물분무등소화설비중포소화설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라물분무등소화설비인포소화설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「포소화설비의화재안전성능기준
(NFPC 105)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할포소화설비의배관배선등의공사가
현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서이기준
의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「포소화설비의화재안전기준(NFSC 105)」에적합하게설치및관
리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "고가수조"란구조물또는지형지물등에설치하여자연낙차의압력으로급수하는수조를말
한다.
1.7.1.2 "압력수조"란소화용수와공기를채우고일정압력이상으로가압하여그압력으로급수하는
수조를말한다.
1.7.1.3 "충압펌프"란배관내압력손실에따른주펌프의빈번한기동을방지하기위하여충압역할을
하는펌프를말한다.
1.7.1.4 "연성계"란대기압이상의압력과대기압이하의압력을측정할수있는계측기를말한다.
1.7.1.5 "진공계"란대기압이하의압력을측정하는계측기를말한다.
1.7.1.6 "정격토출량"이란펌프의정격부하운전시토출량으로서정격토출압력에서의토출량을말한
다.
1.7.1.7 "정격토출압력"이란펌프의정격부하운전시토출압력으로서정격토출량에서의토출측압력
을말한다.
1.7.1.8 "전역방출방식"이란소화약제공급장치에배관및분사헤드등을고정설치하여밀폐방호구
역내에소화약제를방출하는방식을말한다.
1.7.1.9 "국소방출방식"이란소화약제공급장치에배관및분사헤드를등을설치하여직접화점에소
화약제를방출하는방식을말한다.
1.7.1.10 "팽창비"란최종발생한포체적을원래포수용액체적으로나눈값을말한다.
1.7.1.11 "개폐표시형밸브"란밸브의개폐여부를외부에서식별이가능한밸브를말한다.
1.7.1.12 "기동용수압개폐장치"란소화설비의배관내압력변동을검지하여자동적으로펌프를기동
및정지시키는것으로서압력챔버또는기동용압력스위치등을말한다.
1.7.1.13 "포워터스프링클러설비"란포워터스프링클러헤드를사용하는포소화설비를말한다.
1.7.1.14 "포헤드설비"란포헤드를사용하는포소화설비를말한다.
1.7.1.15 "고정포방출설비"란고정포방출구를사용하는설비를말한다.
1.7.1.16 "호스릴포소화설비"란호스릴포방수구·호스릴및이동식포노즐을사용하는설비를말한다.
1.7.1.17 "포소화전설비"란포소화전방수구·호스및이동식포노즐을사용하는설비를말한다.
1.7.1.18 "송액관"이란수원으로부터포헤드·고정포방출구또는이동식포노즐등에급수하는배관을
말한다.
1.7.1.19 "급수배관"이란수원및옥외송수구로부터포소화설비의헤드또는방출구에급수하는배관
을말한다.
1.7.1.20 "분기배관"이란배관측면에구멍을뚫어둘이상의관로가생기도록가공한배관으로서다
음의분기배관을말한다.
(1) "비확관형분기배관"이란배관의측면에분기호칭내경이상의구멍을뚫고배관이음쇠를용접이
음한배관을말한다.
(2) "확관형분기배관"이란배관의측면에조그만구멍을뚫고소성가공으로확관시켜배관용접이음
자리를만들거나배관용접이음자리에배관이음쇠를용접이음한배관을말한다.
1.7.1.21 "펌프프로포셔너방식"이란펌프의토출관과흡입관사이의배관도중에설치한흡입기에펌
프에서토출된물의일부를보내고, 농도조정밸브에서조정된포소화약제의필요량을포소화약제
저장탱크에서펌프흡입측으로보내어이를혼합하는방식을말한다.
1.7.1.22 "프레셔프로포셔너방식"이란펌프와발포기의중간에설치된벤추리관의벤추리작용과펌
프가압수의포소화약제저장탱크에대한압력에따라포소화약제를흡입·혼합하는방식을말한다.
1.7.1.23 "라인프로포셔너방식"이란펌프와발포기의중간에설치된벤추리관의벤추리작용에따라
포소화약제를흡입·혼합하는방식을말한다.
1.7.1.24 "프레셔사이드프로포셔너방식"이란펌프의토출관에압입기를설치하여포소화약제압입
용펌프로포소화약제를압입시켜혼합하는방식을말한다.
1.7.1.25 "가압수조"란가압원인압축공기또는불연성기체의압력으로소화용수를가압하여그압
력으로급수하는수조를말한다.
1.7.1.26 "압축공기포소화설비"란압축공기또는압축질소를일정비율로포수용액에강제주입혼합
하는방식을말한다.
1.7.1.27 "주펌프"란구동장치의회전또는왕복운동으로소화용수를가압하여그압력으로급수하는
주된펌프를말한다.
1.7.1.28 "호스릴"이란원형의형태를유지하고있는소방호스를수납장치에감아정리한것을말한
다.
1.7.1.29 "압축공기포믹싱챔버방식“이란물, 포소화약제및공기를믹싱챔버로강제주입시켜챔버
내에서포수용액을생성한후포를방사하는방식을말한다.
2. 기술기준
2.1 종류및적응성
2.1.1 특정소방대상물에따라적응하는포소화설비는다음의기준과같다.
2.1.1.1 「화재의예방및안전관리에관한법률시행령」별표2의특수가연물을저장·취급하는공
장또는창고: 포워터스프링클러설비·포헤드설비또는고정포방출설비, 압축공기포소화설비
2.1.1.2 차고또는주차장: 포워터스프링클러설비·포헤드설비또는고정포방출설비, 압축공기포소화설
비. 다만, 다음의어느하나에해당하는차고·주차장의부분에는호스릴포소화설비또는포소화전설비
를설치할수있다.
2.1.1.2.1 완전개방된옥상주차장또는고가밑의주차장으로서주된벽이없고기둥뿐이거나주위
가위해방지용철주등으로둘러쌓인부분
2.1.1.2.2 지상1층으로서지붕이없는부분
2.1.1.3 항공기격납고: 포워터스프링클러설비·포헤드설비또는고정포방출설비, 압축공기포소화설비.
다만, 바닥면적의합계가1,000 ㎡이상이고항공기의격납위치가한정되어있는경우에는그한정된
장소외의부분에대하여는호스릴포소화설비를설치할수있다.
2.1.1.4 발전기실, 엔진펌프실, 변압기, 전기케이블실, 유압설비: 바닥면적의합계가300 ㎡미만의장
소에는고정식압축공기포소화설비를설치할수있다.
2.2 수원
2.2.1 포소화설비의수원은그저수량이특정소방대상물에따라다음의기준에적합하도록해야한
다.
2.2.1.1 「화재의예방및안전관리에관한법률시행령」별표2의특수가연물을저장·취급하는공
장또는창고: 포워터스프링클러설비또는포헤드설비의경우에는포워터스프링클러헤드또는포헤드
(이하"포헤드"라한다)가가장많이설치된층의포헤드(바닥면적이200 ㎡를초과한층은바닥면적
200 ㎡이내에설치된포헤드를말한다)에서동시에표준방사량으로10분간방사할수있는양이상
으로, 고정포방출설비의경우에는고정포방출구가가장많이설치된방호구역안의고정포방출구에서
표준방사량으로10분간방사할수있는양이상으로한다. 이경우하나의공장또는창고에포워터
스프링클러설비·포헤드설비또는고정포방출설비가함께설치된때에는각설비별로산출된저수량
중최대의것을그특정소방대상물에설치해야할수원의양으로한다.
2.2.1.2 차고또는주차장: 호스릴포소화설비또는포소화전설비의경우에는방수구가가장많은층의
설치개수(호스릴포방수구또는포소화전방수구가5개이상설치된경우에는5개)에6 ㎥를곱한양
이상으로, 포워터스프링클러설비·포헤드설비또는고정포방출설비의경우에는2.2.1.1의기준을준용한
다. 이경우하나의차고또는주차장에호스릴포소화설비·포소화전설비·포워터스프링클러설비·포헤드
설비또는고정포방출설비가함께설치된때에는각설비별로산출된저수량중최대의것을그차
고또는주차장에설치해야할수원의양으로한다.
2.2.1.3 항공기격납고: 포워터스프링클러설비·포헤드설비또는고정포방출설비의경우에는포헤드또
는고정포방출구가가장많이설치된항공기격납고의포헤드또는고정포방출구에서동시에표준방
사량으로10분간방사할수있는양이상으로하되, 호스릴포소화설비를함께설치한경우에는호스
릴포방수구가가장많이설치된격납고의호스릴방수구수(호스릴포방수구가5개이상설치된경우에
는5개)에6 ㎥를곱한양을합한양이상으로해야한다.
2.2.1.4 압축공기포소화설비를설치하는경우방수량은설계사양에따라방호구역에최소10분간방
사할수있어야한다.
2.2.1.5 압축공기포소화설비의설계방출밀도(L/min·㎡)는설계사양에따라정해야하며일반가연물,
탄화수소류는1.63 L/min·㎡이상, 특수가연물, 알코올류와케톤류는2.3 L/min·㎡이상으로해야한
다.
2.2.2 포소화설비의수원을수조로설치하는경우에는소화설비의전용수조로해야한다. 다만, 다음
의어느하나에해당하는경우에는그렇지않다.
2.2.2.1 포소화설비용펌프의풋밸브또는흡수배관의흡수구(수직회전축펌프의흡수구를포함한다.
이하같다)를다른설비(소화용설비외의것을말한다. 이하같다)의풋밸브또는흡수구보다낮은
위치에설치한때
2.2.2.2 2.3.2에따른고가수조로부터포소화설비의수직배관에물을공급하는급수구를다른설비의
급수구보다낮은위치에설치한때
2.2.3 2.2.1에따른저수량을산정함에있어서다른설비와겸용하여포소화설비용수조를설치하는
경우에는포소화설비의풋밸브·흡수구또는수직배관의급수구와다른설비의풋밸브·흡수구또는수
직배관의급수구와의사이의수량을그유효수량으로한다.
2.2.4 포소화설비용수조는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.4.1 점검에편리한곳에설치할것
2.2.4.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.2.4.3 수조의외측에수위계를설치할것. 다만, 구조상불가피한경우에는수조의맨홀등을통하
여수조안의물의양을쉽게확인할수있도록해야한다.
2.2.4.4 수조의상단이바닥보다높은때에는수조의외측에고정식사다리를설치할것
2.2.4.5 수조가실내에설치된때에는그실내에조명설비를설치할것
2.2.4.6 수조의밑부분에는청소용배수밸브또는배수관을설치할것
2.2.4.7 수조외측의보기쉬운곳에"포소화설비용수조"라고표시한표지를할것. 이경우그수조
를다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께해야한다.
2.2.4.8 소화설비용펌프의흡수배관또는소화설비의수직배관과수조의접속부분에는"포소화설비
용배관"이라고표시한표지를할것. 다만, 수조와가까운장소에소화설비용펌프가설치되고해당
펌프에2.3.1.14에따른표지를설치한때에는그렇지않다.
2.3 가압송수장치
2.3.1 전동기또는내연기관에따른펌프를이용하는가압송수장치는다음의기준에따라설치해야
한다. 다만, 가압송수장치의주펌프는전동기에따른펌프로설치해야한다.
2.3.1.1 쉽게접근할수있고점검하기에충분한공간이있는장소로서화재및침수등의재해로인
한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.3.1.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것. 다만, 포소화설비의가압송수
장치에보온재를사용할경우에는난연재료성능이상의것으로해야한다.
2.3.1.3 소화약제가변질될우려가없는곳에설치할것
2.3.1.4 펌프의토출량은포헤드·고정포방출구또는이동식포노즐의설계압력또는노즐의방사압력
의허용범위안에서포수용액을방출또는방사할수있는양이상이되도록할것
2.3.1.5 펌프는전용으로할것. 다만, 다른소화설비와겸용하는경우각각의소화설비의성능에지
장이없을때에는그렇지않다.
2.3.1.6 펌프의양정은다음의식(2.3.1.6)에따라산출한수치이상이되도록할것
H = h₁ + h₂ + h₃ + h₄ … (2.3.1.6)
여기에서
H: 펌프의양정(m)
h₁: 방출구의설계압력환산수두또는노즐선단의방사압력환산수두(m)
h₂: 배관의마찰손실수두(m)
h₃: 낙차(m)
h₄: 소방용호스의마찰손실수두(m)
2.3.1.7 펌프의토출측에는압력계를체크밸브이전에펌프토출측플랜지에서가까운곳에설치하
고, 흡입측에는연성계또는진공계를설치할것. 다만, 수원의수위가펌프의위치보다높거나수직
회전축펌프의경우에는연성계또는진공계를설치하지않을수있다.
2.3.1.8 펌프의성능은체절운전시정격토출압력의140 %를초과하지않고, 정격토출량의150 %로
운전시정격토출압력의65 % 이상이되어야하며, 펌프의성능을시험할수있는성능시험배관을
설치할것. 다만, 충압펌프의경우에는그렇지않다.
2.3.1.9 가압송수장치에는체절운전시수온의상승을방지하기위한순환배관을설치할것. 다만, 충
압펌프의경우에는그렇지않다.
2.3.1.10 기동장치로는기동용수압개폐장치또는이와동등이상의성능이있는것을설치하고, 기동
용수압개폐장치중압력챔버를사용할경우그용적은100 L 이상의것으로할것
2.3.1.11 수원의수위가펌프보다낮은위치에있는가압송수장치에는다음의기준에따른물올림장
치를설치할것
2.3.1.11.1 물올림장치에는전용의수조를설치할것
2.3.1.11.2 수조의유효수량은100 L 이상으로하되, 구경15㎜이상의급수배관에따라해당수조에
물이계속보급되도록할것
2.3.1.12 기동용수압개폐장치를기동장치로사용할경우에는다음의기준에따른충압펌프를설치할
것. 다만, 호스릴포소화설비또는포소화전설비를설치한경우소화용급수펌프로상시충압이가능
하고1개의호스릴포방수구또는포소화전방수구를개방할때에급수펌프가정지되는시간없이지
속적으로작동될수있고다음2.3.1.12.1의성능을갖춘경우에는충압펌프를별도로설치하지않을
수있다.
2.3.1.12.1 펌프의토출압력은그설비의최고위일제개방밸브·포소화전또는호스릴포방수구의자연
압보다적어도0.2 ㎫이더크도록하거나가압송수장치의정격토출압력과같게할것
2.3.1.12.2 펌프의정격토출량은정상적인누설량보다적어서는안되며, 포소화설비가자동적으로작
동할수있도록충분한토출량을유지할것
2.3.1.13 내연기관을사용하는경우에는제어반에따라내연기관의자동기동및수동기동이가능하고,
상시충전되어있는축전지설비를갖출것
2.3.1.14 가압송수장치에는“포소화설비펌프”라고표시한표지를할것. 이경우그가압송수장치를
다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께해야한다.
2.3.1.15 가압송수장치가기동이된경우에는자동으로정지되지않도록할것. 다만, 충압펌프의경
우에는그렇지않다.
2.3.1.16 압축공기포소화설비에설치되는펌프의양정은0.4 ㎫이상이되어야한다. 다만, 자동으로
급수장치를설치한때에는전용펌프를설치하지않을수있다.
2.3.1.17 가압송수장치는부식등으로인한펌프의고착을방지할수있도록다음의기준에적합한