yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
이음의 효율 (%)
    분류                            온길이 방사선    부분 방사선        방사선
               용접이음의 종류
    번호                            투과시험을      투과시험을       투과시험을 하지
                                   하는것         하는것        아니하는 것
          양쪽 맞대기용접이음 또는 이와
    (1)   동등이상이라 할 수 있는 한쪽          100         95          70
          맞대기용접이음
          받침쇠를 사용한 한쪽 맞대기 용
    (2)                             90          85          65
          접이음으로 받침쇠를 남기는 경우
          (1), (2)의 경우외의 한쪽 맞대기
    (3)                             80          75          60
          용접이음
    (4)   양쪽 온두께 필렛 겹치기 용접이음         -          -           55
          플러그용접을 하는 한쪽 온두께
    (5)                              -          -           50
          필렛 겹치기 용접이음
          플러그용접을 하지 아니하는 한
    (6)                              -          -           45
          쪽 온두께 필렛 겹치기 용접이음

주) 위의 표에 열거한 부분방사선투과시험을 하는 용접이음의 효율은 용접개소의 20%이상의 온길
  이에 대하여 방사선투과시험을 하는 경우에 한하여 적용할 수 있다.


제19조 (파형열수송관 및 이중보온관의 내관등의 두께) 파형열수송관, 이중보온관의 내관 기타 구조
 가 복잡한 열수송관의 두께는 다음 각호의 시험방법에 의하여 산출한 값 이상이거나 객관적인 문
 헌 및 기타 시험분석자료, 또는 확립된 계산식(또는 기준)에 의해 산출한 값 이상이어야 한다. 다
 만, 상기에 의하지 아니하고 제17조 또는 제18조의 규정을 각각 준용하여 산출한 값 이상으로 할
 수 있다.
 1. 매설하는 열수송관에 있어서는 열수송관의 내면에 최고사용압력의 내압을 가할 때 발생하는 응
  력과 <그림 3>에 표시하는 방법에 의하여 외압을 가할 때 발생하는 응력과의 각각의 위치에서
  의 합이 당해 재료의 최고사용온도에서의 인장강도의 1/2.5이하일 것
 2. 매설하지 아니하는 열수송관 및 매설하는 열수송관으로서 외압을 받을 우려가 없는 것에 있어서

   는 열수송관의 내면에 최고사용압력의 내압을 가할 때 발생하는 응력이 당해 재료의 최고 사용
   온도에서의 인장강도의 1/2.5이하일 것
 3. 매설하는 열수송관으로서 그 외관이 토압 및 노면하중등의 외압을 받을 우려가 있는 것에 있어
  서는 그 외압이 허용하중이하일 것


                     <그림 3> 열수송관에 외압을 가하는 방법
주1) 위의 시험을 하는 경우 가하는 하중W(외압으로서 kgf/cm2를 단위로 한다)는 열수송관의 재
   료가 휨재료일 때에는 제17조에 정하는 Wf와 0.05Wt와의 합으로 하고, 열수송관의 재료가

   휘지 아니하는 재료일 때에는 제17조에 정하는 Wf와 0.03Wt와의 합의 1.7배로 한다.


주2) 하중 W에 대한 보충설명
   파형열수송관, 이중보온관 기타 구조가 복잡한 열수송관에 있어서는 예상되는 하중을 가하여
   발생하는 응력이 그 열수송관의 허용응력이하인지의 여부를 시험하여 두께의 적정여부를 확
   인하는 바, 시험시 가하는 하중 W를 결정하는 방식은 다음과 같다.
  (1) 제17조에 정하는 Wf와 Wt의 합에 상당하는 하중 W를 가하여야 하는데, <그림 3>과 같이

     시험방법을 정하는 경우에는 관의 밑면에 다음 식에 따라 산출되는 최대굽힘모멘트의 발
     생이 예상된다.
         
                   
                                   
         sin    sin ․cos   sin  
                                                 ․  .................<1식>
                                                        



    Wf와 Wt의 합에 의하여 발생되는 관의 최대굽힘모멘트는 다음 식에 따라 산출된다.

              ................<2식>
  (2) 휨관의 경우에는 Kf=0.223, Kt=0.011이므로 <2식>은 다음과 같이 정리된다.

             ..........<3식>
    그러므로, 위의 <1식>과 <3식>의 값이 일치하기 위해서는                                       를 변화시키거나 W를 변화시

     키는 방법이 있는데, 여기서는 Wf의 계수에 일치하는 를 정하여        로

                                                   
     결정한다. 그리고 는   °    로 하면 된다.
                                                  
  (3) 휘지 아니하는 관의 경우에는 Kf=0.378, Kt=0.011이므로 <2식>은 다음과 같이 정리된
     다.
   ×  ×     
      따라서,    ×     로 결정한다.



 주3) 시험방법에 대한 설명

           
   (1)    에 대응하는 응력으로서 열수송관의 최고사용압력의 내압을 가하고, 이 때 발
           
      생하는 응력  을 스트레인게이지등으로 측정한다. 다음에

                 
         에 대응하는 응력으로서 <그림 3>과 같은 방법으로 외압(하
                   
      중 W)을 가하고, 이 때 발생하는 응력  를 스트레인게이지 등으로 측정한다.

       과  의 합에 안전율(F=2.5)을 곱한 값이 열수송관의 최고사용온도에서의 강도보다 적
      어야 한다.
   (2) 스트레인게이지에 의한 응력 측정점은 <그림 3>과 같이 열수송관의 상하 좌우의 내면 및
      외면에 설치하여야 하는데, 하중 W는 열수송관의 밑면에 발생하는 응력을 근거로 하여
      정해지는 것이므로 하부의 내면 및 외면에는 반드시 설치하여야 한다.



제20조 (계산식의 하중조건) 제17조 내지 제19조에 정하는 계산식의 하중조건은 다음 각호와 같다.
 1. 계산식의 하중조건으로서는 내압, 토압 및 자동차 하중(노면하중에 대한 토압)에 한정한다.

 2. 수중이나 수저에 시설하는 경우에는 매설․열수송관에 준하여 관의 두께를 결정한다. 이 경우 시
   설된 곳의 수압이 외압에 해당한다.
 3. 열수송관을 매설하는 곳의 하중조건이 열악한 경우라도 그에 상응하게 대처하여야 한다.      특히

   철도 횡단등의 경우에는 노면하중으로서 열차하중 및 진동을 감안하여야 한다.


제21조(열수송관의 지름) 열수송관의 지름은 확립된 계산식(또는 기준)에 의해 열손실 및 압력손실

 등을 고려하여 정하여야 하며,        지역냉난방사업의 경우에는 열공급펌프(순환펌프․가압펌프등)의 용

 량, 설치비, 동력비등도 고려하여 경제적인 크기이어야 한다.


                           제3관    열수송관의 용접이음


제22조 (용접일반) 열수송관의 용접은 다음 각호에 의하여야 한다.

 1. 공급 및 회수열매체를 통하는 열수송관의 용접된 부분은 설계상 요구되는 강도이상이어야 한다.

   다만, 안지름이 75mm이상인 열수송관으로서 최고사용온도가 100℃이상이고 최고사용압력이
10kgf/cm2(길이이음이 있을 때에는 5kgf/cm2으로 한다)이상이거나 최고사용온도가 100℃이상

   이고 최고사용압력이 20kgf/cm2이상인 조건에서 사용되는 것의 용접된 부분은 해당 모재의 강
   도이상이어야 한다.
 2. 공급 및 회수열매체를 통하는 열수송관의 용접된 부분은 용입이 충분하여야 하고, 터짐․언더컷․

   오버랩․크레이터․슬래그섞임․기공등으로 인한 유해한 결함이 없어야 한다.
 3. 맞대기 용접이음면의 어긋남, 용접재료 및 시공 기타 용접에 관한 사항은 제23조에 정하는 바에
   의한다.


제23조 (용접기준) 열수송관의 용접에 관하여는 에너지이용합리화법에 의한 열사용기자재의 검사 및
 검사면제에 관한 기준 중 제12장 또는 제38장 등의 용접에 관한 사항을 준용한다.


                        제4관 열수송관의 이음


제24조 (이음방법) 열수송관의 용접외의 이음방법은 다음 각호와 같다.
 1. 플랜지이음에 있어서는 제25조에 정하는 바에 의한다.

 2. 나사이음에 있어서는 나사가 KS B 0222(관용 테이퍼 나사)에 적합하여야 한다.
 3. 기타 이음에 있어서는 최고사용압력에 대한 안전율이 2.5이상이어야 한다.
제25조 (플랜지이음) 열수송관에 부착하는 플랜지는 다음 각호의 규격에 적합한 것이어야 한다. 다
 만, 안전상 필요한 강도를 가진 것이 분명한 것은 그러하지 아니하다.
 1. KS B 1511(철강제 관플랜지의 기본 치수 및 치수 허용차)
 2. KS B 1503(강제 용접식 관플랜지)

 3. KS B 1506(스테인리스 강제 용접식 플랜지)


                        제5관 열수송관의 보온


제26조 (보온일반) 집단에너지사업을 합리적으로 운영하고 열손실을 줄이기 위하여 열수송관에는 적
 절한 보온조치를 하여야 한다.


제27조 (보온재) ①보온재는 건설기준코드 표준시방서 KCS 31 90 25 15 (열수송시설공사) 또는
 KCS 31 90 20 35 (열병합발전시설 보온공사)에 따른 보온재로서 해당 재료의 안전사용온도 및
 기타 사용조건에 적합한 것 또는 이와 동등 이상의 품질을 갖는 것으로 한다.

 ② 제1항의 보온재는 한국산업표준 표시허가를 받은 것이어야 한다. 다만, 이중보온관의 경우에는
 예외로 할 수 있다.
제28조 (열수송관의 보온두께) 열수송관의 보온두께는 KS F 2803(보온 보랭 공사의 시공 표준)이
 정하는 바에 의한다.


                   제6관   열수송관의 필요조치 및 장치


제29조 (신축흡수장치) 온도 변화에 따른 신축으로 열수송관에 과대한 응력이 생길우려가 있는 경우

 에는 신축흡수공법을 적용하거나, 벨로우즈형 신축이음․슬리이브형 신축이음․보울조인트․U자관․곡관․
 휨관등을 이용하여 신축을 흡수하는 조치를 하여야 한다. 이 경우 신축흡수공법 및 신축흡수장치

 는 확립된 계산식(또는 기준)등에 의하여 설계하여 적용되어야 하며,     특히 지하에 매설하는 신축
 흡수장치는 유지․보수 측면을 고려하여 시공되어야 한다.


제30조 (방식조치) 열수송관이 부식할 우려가 있는 경우에는 적절한 부식방지조치를 하여야 한다.


제31조 (공기 및 물빼기) 열수송관중 공기 또는 물이 고이기 쉬운 곳에는 공기 또는 물을 배출시키
 기 위한 장치를 설치하여야 한다.


제32조 (차단장치) 열수송관중 열사용시설에 인접한 장소 및 기타 열수송관의 유지관리상 필요한 곳
 에는 차단밸브 등의 차단장치를 설치하여야 한다.


제33조 (압력안전장치) ① 공급열매체의 압력이 해당 열수송관의 최고사용압력을 넘을 우려가 있는
 경우에는 열수송관에 압력안전장치(증기를 통하는 열수송관으로서 최고 사용 압력이 10kgf/cm2이
 상이거나 증기외의 열매체를 통하는 열수송관으로서 온도가 120℃를 초과하는 것에는 안전밸브,
 기타 열수송관에는 적절한 압력방출방치)를 설치하여야 한다. 다만 산업단지집단에너지사업의 경

 우 열원시설안의 증기공급헤더에 설치되어 있는 압력안전장치는 이를 열수송관의 압력안전 장치로
 본다.
 ② 열수송관에 설치하는 안전밸브의 종류․구조․용량․크기 및 부착방법은 다음 각호와 같다.

 1. 안전밸브의 종류는 스프링안전밸브로 하되, 소요분출량의 1/2이상을 스프링안전밸브로 분출하는
   구조의 경우에는 스프링 파이롯벨브부착 안전밸브를 사용할 수 있다.
 2. 스프링안전밸브의 구조는 KS B 6216(증기용 및 가스용 스프링 안전 밸브)이 정하는 바에 의
   하여야 하며, 어떠한 경우에도 밸브시트나 몸체에서 누설이 없어야 한다.

 3. 안전밸브․압력 릴리이프장치 및 바이패스장치의 용량은 해당부분의 압력을 일정하게 유지할 수
   있는 값이상이어야 한다.
4. 안전밸브등의 크기는 호칭지름 25A이상으로 하여야 한다.

 5. 안전밸브등은 손쉽게 검사할 수 있는 부분에 밸브축을 수직으로 부착하여야 한다.


제33조의2 (누설 감시체계) ① 열수송관을 설치할 때에는 열매체의 누설여부를 감시하기 위한 누설

 감시체계를 갖추어야 하며, 다음 각호와 같이 구분한다.
 1. 이중보온관을 사용하는 열수송관은 보온재 내부에 전선(감지선)을 설치하고 전기적인 신호로 보

   온재의 수분 흡수 정도를 측정하여 열매체의 누설을 원격 또는 현장 감시할 수 있는 감시시스

   템을 갖추어야 한다. 다만, 산업통상자원부장관이 고시하는 열공급시설의 검사기준(이하 “검사
   기준”이라 한다)에 따른 누설검사 방법에 의한 누설 감시체계를 갖추고 관리하는 경우에는 그

   러하지 아니할 수 있다.

 2. 이중보온관을 사용하지 않는 열수송관은 검사기준에 따른 누설검사 방법에 의한 누설 감시체계
   를 갖추어야 한다.
② 감시시스템은 다음 각호의 사항에 적합하여야 한다.
 1. 결선된 감지선을 이용하여 회로를 형성할 수 있도록 루프 단위로 구성하고 도면 등의 현황 자료
   를 관리하여야 한다.

 2. 원격으로 운영되는 감시시스템은 일정한 주기로 정보를 취득할 수 있어야 하며, 측정된 데이터
   는 전산자료 등으로 관리되어야 한다.


                   제7관   열수송시설의 설치 및 보호


제34조 (열수송관의 설치일반) 열수송관을 설치할 때에는 휨․신축․진동등의 영향을 고려하여 이에 견

 디는 구조이어야 하며, 다음 각호의 사항에 적합하여야 한다.
 1. 연약한 지반에 설치하는 열수송관은 불균형 침하에 의하여 손상 될 우려가 없도록 설치하여야
   한다.

 2. 외부로부터 차량 충돌 등의 심한 기계적 충격을 받을 우려가 있는 열수송관에는 이를 견딜 수
  있는 적절한 보호장치를 하여야 한다.
 3. 제2호의 차량 충돌에 의한 충격도 계산방법은 [별표 3] 충격도 산정기준에 따른다.

 4. 고열의 열매체를 통하는 열수송관으로서 열에 의하여 주위에 심한 장애를 줄 우려가 있는 것에
  는 적절한 보호조치를 하여야 한다.
 5. 열수송관의 내진설계는 [별표 1] “열수송관 내진설계기준”을 따른다.


제35조 (지하매설) 열수송관을 지하에 매설하는 경우에는 열수송관이 안정적으로 유지될 수 있도록
 하여야 하며, 다음 각호의 사항에 적합하여야 한다.
1. 지하에 매설하는 경우 열수송관의 정상부와 지면정상부와의 거리는 0.6m이상으로 하되 매설지

   반의 동결, 토압, 지상적재하중 및 콘크리트패드, 케이싱 등의 보호조치를 고려한 확립된 계산
   식(또는 기준)에 의해 열수송관이 안정적으로 유지될 수 있는 깊이이어야 한다.

 2. 지하에 매설하는 열수송관으로서 다른 지하 매설물과 교차하는 것은 15cm 이상, 평행한 것은

   30cm이상의 간격을 두어야 한다. 다만, 적절한 보호장치를 하는 경우에는 그러하지 아니하다.
 3. 성토 또는 절토의 경사면 근방에 열수송관을 매설하는 경우에는 경사면에 대해서 충분히 안전한

   위치를 확보하여야 한다.

 4. 선로에 매설하는 경우에는 열차 하중 및 진동등에 의한 영향을 받을 우려가 거의 없을 정도의
   수평거리를 유지하여야 하며, 열수송관이 안정적으로 유지될 수 있도록 시공․조치하여야 한다.

 5. 하천이나 수로를 따라 제방 안쪽에 매설하는 경우에는 홍수시 제방유실등에 의해 열수송관의 안
   전이 우려되는 취약구간등은 안전조치를 하여야 하며, 하천 횡단등의 경우에는 열수송관이 안정
   적으로 유지될 수 있도록 시공․조치하여야 한다.

 6. 열수송관의 위로 꺾이는 부분, 지반이 급변하는 부분, 불균형 침하 구조물과의 접속부분 등과
   같이 지지조건이 불연속적인 곳에서는 곡관의 삽입, 지반계량등 필요한 조치를 하여야 한다.


제36조 (지상부설) 열수송관을 지상에 부설하는 경우에는 지반면에 접하지 아니하도록 하여야 한다.


제37조 (열수송관의 지지물) 열수송관을 지지하는 공작물은 확립된 계산식(또는 기준)에 의해 열수
 송관의 중량․자중․풍압․지진력등에 견디도록 설계되어야 하며, 특히 열수송관의 지지대(Support)나
 앵커(Anchor)는 어느 부분이 닫힐 때 갑자기 발생할 수 있는 역류에 의한 모든 충격과 정상압력
 에 열수송관 전계통이 만족스럽게 지탱될 수 있어야 한다.


제38조 (안전율) 열수송관의 지지물 및 그 기초는 확립된 계산식(또는 기준)에 의해 당해 지지물 및
 기초에 작용하는 최고하중의 2배이상을 견딜 수 있도록 설계되어야 한다.


제39조 (열공급펌프의 안전장치 및 보호시설)
 ① 열공급펌프(순환펌프․가압펌프등)에서 나가는 열매체의 압력을 측정하는 장치 및 압력이 최고

 사용압력이상으로 상승되는 경우 압력을 방출하는 장치가 있어야 한다.
 ② 열공급펌프(순환펌프․가압펌프등)가 이상작동하는 경우에는 버저, 벨등의 신호를 발하면서 표시
 등이 점멸하는 경보장치가 있어야 하며, 경보의 수신처는 중앙제어실 또는 가압장내등 운전자가
 상주하는 곳이어야 한다.

 ③ 열공급펌프(순환펌프․가압펌프등)는 제10조에 의한 긴급정지시 이에 응할 수 있어야 한다.
 ④ 열공급펌프(순환펌프․가압펌프등)는 제1항 및 제2항 등의 비상시에 안전을 위한 장치가 있어야
한다.

 ⑤ 가압펌프가 설치되는 구내에 일반인이 함부로 들어갈 우려가 있는 경우에는 울타리설치등 위험
 방지를 위한 적절한 조치를 하여야 한다.




                         제3장 열사용시설


                   제1절    지역냉난방 열사용시설


제40조 (적용대상 및 범위) 이 기준의 적용을 받는 지역냉난방 열사용시설 및 그 범위는 다음 각호
 와 같다. 다만, 집단에너지사업법시행규칙 제38조에 따라 사업자가 사용시설 점검의 방법․절차 등

 을 정할 때 안전과 관련된 장치(열교환설비, 온도조절밸브, 차압조절장치 등)에 대해서는 매년 정
 기안전점검을 시행할 수 있으며 점검방법은 [별표 2]를 참고하여 시행할 수 있다.
 1. 1차측배관
  열수송관의 일부로서 집단에너지사업자(이하“사업자”라 한다)와 사용자의 재산한계점 이후부
  터 열중계처내의 열교환설비까지의 배관 및 그 부속기기
 2. 열교환설비
  열중계처에서 1차측배관과 직접 접속되는 난방․급탕열교환기, 흡수식냉동기, 기타 기기
 3. 열계량장치
  중계처에서 사용자측의 열매체 사용량을 측정하기 위하여 열량계 및 원격검침제어기등 사업자가
  설치하는 장치
 4. 기기제어장치
  난방․급탕열교환기, 흡수식냉동기등을 제어하는 기기(1차측 배관에 설치하는 온도조절밸브, 차압

  조절장치와 2차측 배관에 설치하는 온도감지기등을 포함한다)
 5. 2차측 배관
  열중계처내의 열교환설비 이후부터 최종 사용처까지의 배관 및 그 부속기기(냉난방배관 및 급탕

  배관등으로 구분한다)
 6. 순환펌프
  열교환설비의 2차측 열매체의 순환을 위한 펌프

 7. 팽창탱크
   2차측 배관 계통내 배관수의 팽창흡수 및 보충을 위한 탱크
 8. 기타 열교환설비에 부속되는 기기 및 제어장치

 9. 제1호부터 제8호까지의 설비들이 일체형으로 콤팩트화되어 공장에서 제작되어 출하되는 설비
제41조 (열중계처 설치기준) 사용자가 설치하는 열중계처의 설치기준은 다음 각호와 같다.

 1. 공동주택(관리동․노인정을 포함한다)의 경우 열중계처의 최소연결열부하는 1Gcal/h 이상으로 하
   되, 부득이한 경우에는 그러하지 아니하다.
 2. 공동주택외의 건물(공동주택내 판매시설등을 포함한다)의 경우 열중계처의 최소연결열부하는

   10Mcal/h이상으로 하되, 1건물 1열중계처의 설치를 원칙으로 한다.
 3. 열중계처의 위치는 지하(지하구조물이 없는 경우에는 지상 1층)이어야 하며, 별도로 구획된 공
   간이어야 하고 유지․보수를 위한 공간이 확보되어야 한다. 단, 부득이한 경우에는 사업자와 협

   의하여 타 사용자에게 영향이 없도록 하여야 한다.


제42조 (열부하 산정기준) ① 열사용시설의 난방․급탕부하(냉방부하를 포함한다) 또는 증기부하는

 사업자가 따로 정하는 열부하산정기준을 적용하여 산정하여야 한다.
 ② 열교환설비 용량의 산정은 제1항의 규정에 의한 부하값으로 하되, 여유치등 안전율을 감안하여

 서는 아니된다. 다만, 기기선정상의 부득이한 증가분을 더한 값으로 할 수 있다.


제43조 (열교환설비) ① 열교환설비는 사업자가 따로 정하는 공급조건(온도․압력등)에 따른 1․2차측
 설계기준에 적합하게 설계 제작되어야 하며, 설계기준은 다음 각호의 예시를 참고할 수 있다.
 1. 1차측 열매체 및 열교환방식
 2. 1차측 열매체의 설계온도 및 압력
 3. 2차측 열매체의 설계온도
 4. 열교환설비의 설계압력 손실
 5. 열교환설비의 설계최대총괄 전열계수

 6. 기타 필요한 사항
 ② 급탕열교환기의 급탕방식은 순간가열급탕방식으로 한다. 다만, 급탕부하가 난방부하보다 상대적
 으로 큰 열사용시설의 경우에는 사업자와 협의하여 저탕조방식으로 할 수 있다.

제44조(열계량장치의 설치) 사용자는 사업자가 따로 정하는 열계량장치(유량부, 적산부, 온도감지기
 및 원격검침제어기등)의 규격 및 설치기준에 따라 설치장소를 제공하여야 하고, 열계량장치의 전
 원공급시설 및 스트레이너를 설치하여야 한다.



제45조 (배관등) ① 배관재(밸브류를 포함한다)의 규격은 1․2차측 열매체의 공급조건을 만족하는 재
 질 및 두께로 하여야 하며, 1차측 배관재의 규격은 사업자가 따로 정한다.
 ② 배관 보온은 다음 각호와 같이 하여야 한다.

 1. 배관보온재는 1․2차측 열매체 조건에 적합하여야 하며, 1차측 배관은 방습 및 보온재 보호를
   위하여 사업자가 따로 정하는 보온마감재를 사용하여야 한다.
2. 1차측의 배관 및 기기의 보온두께는 KS F 2803(보온 보랭 공사의 시공 표준)을 원칙으로 한

   다. 다만, 이중보온관 및 시공공간의 협소등 부득이한 경우에 단열성능이 인정되는 경우에는
   그러하지 아니하다.

 ③ 1차측배관은 용접부위에 대하여 비파괴검사를 하여야 하며, 기타 비파괴검사에 관한 사항은 검

 사기준을 준용한다.
 ④ 열사용시설의 사용전에 1․2차측 배관 및 열교환설비는 청소를 하여야 한다.

 ⑤ 배관 및 열교환설비는 1․2차측 열매체별로 수압시험을 하여야 하며, 기타 수압시험에 관한 사항

 은 검사기준을 준용한다.
 ⑥ 1․2차측 배관 또는 열교환설비의 적당한 곳에 공기 및 물빼기용 밸브를 설치하여야 한다.

 ⑦ 열교환설비의 1․2차측 배관 전후에 온도계 및 압력계를 열매체 조건에 적합하도록 설치하여야

 하며, 이 경우 온도계는 보호용설치구(Thermo-well)안에 설치되어야 한다.
제46조 (기기제어장치) 기기용도별로 다음 각호의 기기제어장치를 설치하여야 한다.

 1. 난방제어기기(다음 각목의 기능을 갖추어야 한다)
  가. 외기온도 보상기능
  나. 난방열교환기의 1차측 유량조절에 따른 2차측 공급온도 조절 기능
  다. 절약모드등 운전프로그램 입력기능
 2. 급탕제어기기 (다음 각목의 기능을 갖추어야 한다)
  가. 급탕열교환기의 1차측 유량조절에 따른 2차측 급탕온도 조절 기능

  나. 2차측 급탕온도 임의 설정기능
  다. 급탕 과부하시 난방을 일시차단하는 기능
 3. 냉방제어기기(제1호의 난방제어기기에 준한다)

 4. 기타 사업자가 따로 정하는 다음 각목의 제어장치
  가. 1차측 열매체의 공급․회수측 차압조절장치
  나. 1차측 열매체의 감압장치



제46조의2 (차압조절장치) 차압유량조절밸브는 사업자가 따로 정하는 설계기준에 적합하게 설계 제
 작되어야 하며, 설계기준은 다음 각호의 예시를 참고할 수 있다.

 1. 차압유량조절밸브 바이패스(By-pass) 배관 및 밸브의 관경
 2. 형식, 설계온도 및 압력
 3. 설치기준 및 용도구분 여부

 4. 밸브유량계수(Cv) 산정 기준
 5. 밸브 자체압력손실 기준
 6. 유량특성 기준 및 유량조절비
7. 압력계 설치 기준

 8. 차압유량조절밸브(PDCV)의 운전차압 설정치
제47조 (순환펌프 및 팽창탱크) ① 난방순환펌프는 다음 각호에 의하여 설치하여야 한다.

 1. 펌프의 유량은 해당설비용량 기준으로 산정하여야 하며, 펌프의 양정․동력은 여유치를 제외하고

   산정하는 것이 바람직하다.
 2. 난방순환펌프는 연속난방운전을 할 수 있도록 난방제어기기와 연계하여 자동운전이 되도록 하

   여야 한다.

 ② 팽창탱크는 다음 각호에 의하여 설치하여야 한다.
 1. 난방배관 계통에는 밀폐식팽창탱크를 설치하여야 하며, 냉수배관 및 급탕배관 계통에도 밀폐식

   팽창탱크를 설치하는 것이 바람직하다.

 2. 밀폐식팽창탱크를 설치하는 경우에는 배관내 공기를 배출할 수 있는 공기배출기기(Air
   Separator, Air Eliminator등)를 설치하여야 한다.



제48조 (안전을 위한 장치) 열중계처에는 다음 각호의 안전장치가 있어야 한다.
 1. 열교환설비의 압력이 설계압력이상으로 상승되는 경우 압력을 방출하는 장치. 다만, 사업자가

   인정하는 1차측의 경우를 제외한다.
 2. 순환펌프 전후의 열매체의 압력을 측정하는 장치
 3. 팽창가압장치가 있는 경우에는 해당 감압장치 전후의 열매체의 압력 또는 액면을 측정하는 기기
   및 제어장치
 4. 감압장치가 있는 경우에는 해당 감압장치 전후의 열매체의 압력을 측정하는 기기 및 제어장치
 5. 감온장치가 있는 경우에는 해당 감온장치 전후의 열매체의 온도를 측정하는 기기 및 제어장치
 6. 열사용시설의 운전상태를 확인할 수 있는 표시장치


                     제2절 산업단지 집단에너지 열사용시설


제49조 (적용대상 및 범위) 이 기준의 적용을 받는 산업단지집단에너지 열사용시설 및 그 범위는
 다음 각호와 같다.

 1. 배관
   분기처에서 분기되어 사업자와 사용자의 재산한계점 이후부터 사용처까지의 배관 및 그 부속
    기기
 2. 열계량장치

   분기처에서 사용자측의 열매체 사용량을 측정하기 위하여 설치하는 장치
제50조 (배관) 배관에 관하여는 제13조 내지 제38조의 규정을 적용한다.


제51조 (응축수의 활용) 사용자는 공급되는 증기를 사용한 후 발생된 응축수를 회수하기 위한 배

 관등의 시설을 갖추어야 한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

  1. 사업자가 응축수의 회수시설을 갖추지 아니한 경우
  2. 열사용시설이 응축수의 회수가 곤란한 구조인 경우

  3. 사용자가 응축수를 자체활용하는 것으로 사업자의 동의가 있는 경우

  4. 응축수의 수질이 오염되어 보일러 급수로 재사용하지 못할 경우


제52조 (열계량장치) 열계량장치는 열매체의 열량 또는 온도․압력 및 유량을 용이하게 측정할 수

 있는 것이어야 한다.



                          제4장   행정사항


제53조 (재검토기한) 산업통상자원부장관은 「훈령․예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라
 이 고시에 대하여 2023년 8월 31일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 8월 31일까지를 말
 한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.


                 부칙 <제2009-187호, 2009. 8. 20.>


제1조(시행일)이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
제2조(열사용시설에 관한 경과조치) 가. 2001년 4월 21일 이전에 사업계획의 승인 또는 건축허가를

 받은 열사용시설에 대하여는 이 기준을 적용하지 아니한다.
 나. 이미 사용중인 열사용시설을 지역냉난방방식으로 개체하는 경우에는 이 기준 제43조제2항 및
 제47조제2항의 규정을 적용하지 아니한다.

제3조(종전 고시의 폐지)종전의 ‘집단에너지시설의 기술기준(산업자원부 고시 제2001-45호)’는
 이를 폐지한다.


                 부칙 <제2012-182호, 2012. 7. 31.>


                이 고시는 2012년 8월 1일부터 시행한다.


                 부칙 <제2018-226호, 2018. 12. 13.>
이 고시는 고시한 날부터 시행한다.


                  부칙 <제2019-25호, 2019. 1. 28.>


                     이 고시는 고시한 날부터 시행한다.


                  부칙 <제2023-159호, 2023. 8. 2.>


제1조(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
제2조(열수송관 설치기준에 관한 경과조치 등) 이 고시 시행 전에 설치된 열수송관에 대해서는 제34
 조의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다. 다만,「집단에너지사업법」제26조제2항에 따

 른 집단에너지시설의 개선·교체명령을 받은 경우 시행일 전에 설치된 열수송관에 대해서도 개정
 규정을 적용할 수 있다.




별표 / 서식
[참고도] 집단에너지시설 개념도
[별표 1] 열수송관 내진설계기준
[별표 2] 열사용시설 안전점검표
[별표 3] 충격도 산정기준
[별표 1]
                       열수송관 내진설계기준


1. 일반사항


1.1 적용범위
이 기준은 「지진․화산재해대책법」제14조 및 같은 법 시행령 제10조에 규정된 집단에너지사업법 시
행규칙 제2조 제2호 가목에 따른 지하매설 열수송관과 지상부설 열수송관 및 그 지지물(기초, 앵커
포함)의 내진설계 및 내진성능평가에 적용한다.


1.2 용어정의
1) "감쇠"란 점성, 소성 또는 마찰에 의해 구조물에 입력된 동적 에너지가 소산되어 구조물의 진동이
  감소하는 현상을 말한다.
2) "기능수행수준"이란 설계지진 하중 작용 시 열수송관 및 그 지지물이 본래의 열수송기능을 정상
  적으로 수행할 수 있는 수준을 말한다. 설계지진하중 작용 시 열수송관이 본래의 열수송 기능을
  정상적으로 수행할 수 있는 수준을 말한다.
3) "기반암"란 연암층, 퇴적층 또는 토층의 아래에 위치하는 전단파속도가 760m/s 이상인 단단한 암
  석층(보통암 등)을 말한다.
4) "내진성능수준"이란 설계지진에 대해 시설물에 요구되는 성능수준을 말한다.
5) "내진I등급"이란 열수송관의 손상이나 기능 상실이 사회적 편익 제공에 상당한 영향을 초래할 수
  있는 내진등급을 말한다.
6) "내진II등급"이란 열수송관의 손상이나 기능상실이 사회적 편익 제공에 큰 영향을 초래하지 않는
  다고 판단되는 내진등급을 말한다.
7) "누출방지수준"이란 “붕괴방지수준”으로서 열수송관의 균열, 파열 등으로 인해 열수송관 내부의
  내용물 누출이 방지되어 사회적, 경제적 영향이 초래되지 않는 수준을 말한다.
8) "설계지반운동"이란 내진설계를 위해 정의된 지반운동으로서 열수송관이 부설되기 전에 부지 정
  지작업이 완료된 지면에서의 지반운동을 말한다.
9) “소성지수”란 흙의 소성정도를 나타내는 값으로 액성한계에서 소성한계를 뺀 값을 말한다.
10) “스펙트럼보정”이란 지진파의 시간이력에 대한 응답스펙트럼을 목표로 하는 응답스펙트럼 형
   상에 부합되도록 시간이력을 보정하는 과정을 말한다.
11) "액상화"란 포화된 사질토 등에서 지진동, 발파하중 등과 같은 동하중에 의하여, 지반 내에 과잉
   간극수압이 발생하고, 지반의 전단강도가 상실되어 액체처럼 거동하는 현상을 말한다.
12) "위험도 계수"란 평균재현주기가 500년인 지진의 유효수평지반가속도를 기준으로 하여, 평균재
   현주기가 다른 지진의 유효수평지반가속도를 상대적 비율로 나타낸 계수를 말한다.
13) "유효지반가속도"란 지진하중을 산정하기 위한 기반암의 지반운동 수준을 말하며 유효수평지반
가속도와 유효수직지반가속도로 구분한다.
14) "응답스펙트럼"이란 지반운동에 대한 단자유도 시스템의 최대응답을 고유주기 또는 고유진동수
   의 함수로 표현한 스펙트럼을 말한다.
15) "응답(시간)이력해석"이란 지진의 지속시간 동안 각 시간단계에서의 구조물의 동적응답을 구하
   는 방법을 말한다.
16) "재현주기"란 지진과 같은 자연재해가 특정한 크기 이상으로 발생할 주기를 확률적으로 계산한
   값으로, 일년 동안에 특정한 크기 이상의 자연재해가 발생할 확률의 역수를 말한다.
17) “절단진동수”란 특정 진동수보다 크거나 작은 진동수 신호를 통과시키거나 감쇠시키는 경계의
   진동수를 말한다.
18) "지반증폭계수"란 기반암의 스펙트럼 가속도에 대한 지표면의 스펙트럼 가속도의 증폭비율을 말
   한다.
19) "지진구역계수"란 지진구역I과 지진구역II의 기반암 상에서 평균재현주기 500년 지진의 유효수
  평지반가속도를 중력가속도 단위로 표현한 값을 말한다.
20) "지진위험도(=지진재해도)"란 내진설계의 기초가 되는 지진구역을 설정하기 위하여 과거의 지
   진기록과 지질 및 지반특성 등을 종합적으로 분석하여 산정한 지진재해의 연초과 발생빈도를 말
   한다.
21) "지진위험지도"란 내진설계 등에 활용하기 위하여 정밀한 지진위험도(또는 지진재해도) 분석결
   과를 표시한 지도로서 정의된 재현주기 또는 초과확률 내에서 지리적 영역에 걸쳐 예상되는 유
   효지반가속도를 등고선의 형태로 나타낸 지도를 말한다.
22) "표준설계응답스펙트럼"이란 설계지진에 대하여 5% 감쇠비를 가진 단자유도 시스템의 설계응답
   스펙트럼을 말한다.


2. 내진성능 관련 기준


2.1 내진등급
1) 열수송관 및 그 지지물은 그 기능의 중요성과 지진으로 손상이 초래될 수 있는 재해의 규모와 범
  위를 고려하여 내진I등급, 내진II등급으로 분류한다.
2) 지하에 매설하는 관경 400mm 이상의 열수송관은 내진I등급을 적용한다.
3) 지상에 부설하는 열수송관과 그 지지물은 내진I등급을 적용한다.
4) 내진 I등급 이외의 열수송관은 내진II등급을 적용한다.


표 2.1.1 열수송관 및 지지물의 내진등급 분류 및 적용대상
적용대상
  내진등급
              지하에 매설하는 경우            지상에 부설하는 경우
  내진Ⅰ등급   관경 400mm 이상의 열수송관    열수송관 및 그 지지물

  내진Ⅱ등급   내진Ⅰ등급 이외의 열수송관                     -



2.2 내진성능수준
1) 열수송관의 내진성능은 ‘기능수행수준’과 ‘누출방지수준’으로 구분한다.
2) ‘기능수행수준’이란 설계지진하중 작용 시 열수송관의 열원물질의 수송기능을 정상적으로 수행
  할 수 있는 성능수준을 말한다.
3) ‘누출방지수준’이란 ‘붕괴방지수준’으로서 설계지진하중 작용 시 열수송관 및 지지물의 균
  열, 파열 등의 손상으로 인하여 내부의 열원물질이 누출되지 않는 성능수준을 말한다.


2.3 설계지반운동수준
1) 열수송관의 설계지반운동수준은 다음과 같다.
(1) 평균재현주기 50년 지진지반운동(5년 내 초과확률 10%)
(2) 평균재현주기 100년 지진지반운동(10년 내 초과확률 10%)
(3) 평균재현주기 500년 지진지반운동(50년 내 초과확률 10%)
(4) 평균재현주기 1000년 지진지반운동(100년 내 초과확률 10%)


2.4 내진성능목표
1) 내진성능목표는 내진등급별로 설계지반운동에 대한 내진성능수준으로 정의되며 표 2.4.1에 따른
  다.


표 2.4.1 열수송관 및 지지물의 내진성능목표

                                    내진성능수준
             평균재현주기
                            기능수행                 누출방지
              50년       내진II등급
 설계지진
              100년          내진I등급
              500년                           내진II등급
              1000년                          내진I등급



3. 지반운동 관련 기준


3.1 지진구역 및 지진위험도
1) 지진구역은 표 3.1.1과 같이 지진구역I 및 지진구역II의 두 개의 지진구역으로 구분한다. 각 지진
구역에서의 지진구역계수(  )는 다음과 같다.


표 3.1.1 지진구역 및 지진구역계수(  )

      지진                                                                  지진구역
                                     행정구역
      구역                                                                  계수(  )
               시         서울, 인천, 대전, 부산, 대구, 울산, 광주, 세종
      Ⅰ                                                                    0.11 g
               도        경기, 충북, 충남, 경북, 경남, 전북, 전남, 강원 남부1)
      Ⅱ        도                         강원 북부2), 제주                       0.07 g
1)
     강원 남부 : 영월, 정선, 삼척, 강릉, 동해, 원주, 태백
 2)
     강원 북부 : 홍천, 철원, 화천, 횡성, 평창, 양구, 인제, 고성, 양양, 춘천, 속초



2) 위험도계수(  )는 표 3.1.2와 같다.


표 3.1.2 위험도계수(  )

       재현주기            50년       100년        200년       500년     1,000년     2,400년
      위험도계수( )         0.4       0.57        0.73       1.0       1.4          2.0

3.2 지반 분류
1) 지반분류는 기반암의 깊이(  )와 기반암 상부 토층의 평균 전단파속도(      )에 근거하여 표
      3.2.1과 같이   ,   ,   ,   ,   ,   의 6종류로 분류한다.


표 3.2.1 지반의 분류

                                                       분류기준
 지반종류           지반종류의 호칭                  기반암 깊이,        토층 평균 전단파속도,
                                             (m)                (m/s)
                암반 지반        1 미만           -
              얕고 단단한 지반                 260 이상
                             1~20 이하
              얕고 연약한 지반                 260 미만
              깊고 단단한 지반                 180 이상
                              20 초과
              깊고 연약한 지반                 180 미만
               부지 고유의 특성 평가 및 지반응답해석이 요구되는 지반



2) 기반암이란 전단파속도 760m/s 이상을 나타내는 지층을 말하며 기반암 깊이와 무관하게 토층 평
      균 전단파속도가 120m/s 이하인 지반은   지반으로 분류한다.
3)   지반은 다음과 같은 조건의 지반이다.
(1) 액상화가 일어날 수 있는 흙, 예민비가 8이상인 점토, 붕괴될 정도로 결합력이 약한 붕괴성 흙
        과 같이 지진하중 작용 시 잠재적인 파괴나 붕괴에 취약한 지반
(2) 이탄 또는 유기성이 매우 높은 점토지반(지층의 두께 > 3m)
(3) 매우 높은 소성을 띤 점토지반(지층의 두께 > 7m이고, 소성지수 > 75)
(4) 층이 매우 두껍고 연약하거나 중간 정도로 단단한 점토(지층의 두께 > 36m)
(5) 기반암이 깊이 50m를 초과하여 존재하는 지반
4) 토층의 평균 전단파속도(      )는 탄성파시험 결과가 있을 경우 이를 우선적으로 적용한다.
5) 토층 평균 전단파속도(      )는 다음 식에 따라 결정한다.


                    

                    
                         
            
                    
                                                (3.2.1)
                         
                 
                    




여기서
  = 기반암 깊이까지의  번째 토층의 두께, m

    = 기반암 깊이까지의  번째 토층의 전단파속도, m/s



6) 전단파속도가 획득되지 않는다면 국내 지반에 대해 제안된 상관관계식을 이용하여 표준관입시험
  관입저항치(SPT-N치)를 전단파속도로 변환할 수 있다. 표준관입시험 시 단단한 암질에 도달하
  여 항타수가 50에 이르러도 30cm 깊이를 관입하지 못할 경우 50타수 이상의 N값은 선형적인
  비례관계를 토대로 30cm 두께 관입 시 N값으로 환산한다. 이때 환산 N치의 최대값은 300이다.


3.3 설계지반운동 정의 및 고려 사항
1) 설계지반운동은 열수송관이 부설되기 전에 부지 정지작업이 완료된 지면에서의 지반운동으로 정
  의한다.
2) ‘부록. 국가지진위험지도’의 값은 유효수평지반가속도(  )이다.
3) 설계지반운동의 특성은 흔들림의 세기, 진동수성분 및 지속시간으로 정의한다.
4) 설계지반운동은 통계학적으로 독립된 수평 2축운동과 수직운동으로 정의한다.
5)   지반 상에 열수송관이 설치되는 경우에는 현장특성을 반영한 부지특성 평가기법을 적용하여 해
  당부지에 적합한 설계지반운동을 결정할 수 있다.


3.4 설계지반운동 특성 표현


가. 공통 사항
1) 설계지반운동의 세기 및 진동수 성분은 기본적으로 응답스펙트럼으로 표현한다.
2) 그림 3.4.1 및 그림 3.4.2에서 유효수평지반가속도(  )는 지진하중을 산정하기 위한 지반운동수준
  으로 국가지진위험지도 또는 행정구역에 따라 결정한다. 다만, 국가지진위험지도를 이용하여 결정
  하는 경우, 행정구역에 따라 결정한 값의 80%보다 작지 않아야 한다.
3) 행정구역에 의한 방법으로 평균재현주기에 따른 유효수평지반가속도(  )를 결정할 때는 지진구역
  계수(  )에 각 평균재현주기의 위험도 계수(  )를 곱하여 식(3.4.1)과 같이 결정한다.
   ×                    (3.4.1)


      여기서
                : 지진구역계수

                : 위험도 계수



4)   ~   지반의 경우, 표준설계응답스펙트럼 대신 부지고유의 지반응답해석을 이용하여 결정한 스펙
  트럼을 사용할 수 있다.


5)   지반의 경우 부지고유의 지반응답해석을 이용하여 결정한 스펙트럼을 사용한다.


6) 설계지반운동 시간이력
(1) 지반 가속도, 속도, 변위 중 하나 이상의 이력으로 지반운동을 표현할 수 있다.
(2) 3차원 해석이 필요할 때 지반운동은 동시에 작용하는 3개의 성분으로 구성하여야 한다.
(3) 설계지반운동 시간이력은 암반지반(   )에 대해 작성된 시간이력을 사용하여 지반응답해석을 통
   해 결정한다.
(4) 설계지반운동 시간이력은 7)항에 기술된 실지진기록을 활용한 지반운동 시간이력 또는 8)항에
   기술된 인공합성 지반운동 시간이력을 사용할 수 있다.


7) 실지진기록 활용 지반운동 시간이력
(1) 실지진 기록은 국내여건과 유사한 판내부 지역에서 계측된 기록을 선정한다. 이때, 관측소 하부
   지반이   지반 혹은 이에 준하는 보통암 지반에서 계측된 지진기록이어야 하며, 고려하는 설계
   지진과 유사한 규모의 기록을 선정하여야 한다.
(2) 선정된 지진기록은   지반의 수평설계지반운동의 표준설계응답스펙트럼에 맞추어 수정 적용한
   다. 수정 시, 원본파형의 왜곡을 최소화하기 위해 기존파형의 응답스펙트럼을 설계응답스펙트럼
   에 맞추어 보정(스펙트럼보정)할 수 있다. 이때, 설계 대상구조물의 탁월주기를 주 대상으로 보
   정할 수 있다.
(3) 입력 지진기록 최대지반가속도의 크기가 중요한 경우, 상기 절차로 보정된 지진기록에 대하여
   최대지반가속도를 보정할 수 있다.


8) 인공합성 지반운동 시간이력
(1)   지반의 표준설계응답스펙트럼에 부합되도록 인공적으로 합성하여 생성한다.
(2) 지반운동의 장주기 성분이 구조물의 거동에 미치는 영향이 중요하다고 판단될 경우에는 지진원
   의 특성과 국지적인 영향을 고려하여 시간이력을 생성하여야 한다.
(3) 시간이력의 절단진동수는 최소 50Hz 이상이어야 한다.
(4) 인공합성 지반운동의 지속시간은 지진의 규모와 특성, 전파경로 및 부지의 국지적인 조건이 미
   치는 영향을 고려하여야 하며, 지진규모에 따른 구간선형 포락함수의 형상과 지속시간은 그림
   3.4.1 및 표 3.4.1과 같다. 이 때 강진동지속시간(  )의 한쪽 파워스펙트럼밀도는 식(3.4.2)와
   같이 구할 수 있다.


                                  
                                                                (3.4.2)
                                    

 여기서,   는 강진동지속시간 구간에 해당되는 가속도시간이력의 푸리에진폭이다.




그림 3.4.1 가속도시간이력의 구간선형 포락함수


표 3.4.1 가속도시간이력 구간선형 포락함수에 대한 지진규모별 지속시간(단위: 초)


    지진규모                    상승시간 ( )      강진동지속시간 ( )       하강시간 ( )

 7.0 이상-7.5 미만                    2              12.5                 13.5
 6.5 이상-7.0 미만                   1.5              9                   10.5
 6.0 이상-6.5 미만                    1               7                    9
 5.5 이상-6.0 미만                    1              5.5                  8.0
 5.0 이상-5.5 미만                    1               5                   7.5



(5) 그림 3.4.1의 포락함수가 적용되지 않은 경우 강진동지속시간(  )은 가속도시간이력의 누적에
   너지가 5%에서 75%에 도달하는 구간으로 정의된다. 누적에너지는 식(3.4.3)과 같이 정의된
   다.


                        
                
                    
                            
                                                            (3.4.3)



    여기서,  는 지반가속도시간이력이다.


(6) 다수의 인공합성가속도시간이력으로부터 계산된 5% 감쇠비 응답스펙트럼의 평균은 전체 주기