yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
■ 소방시설 자체점검사항 등에 관한 고시[별지 제4호서식]



 소방시설등 작동점검[ ]                                                          점검표
       종합점검(최초점검[                           ] 그 밖의 점검[             ])
                                                                          (7쪽 중 1쪽)
※ 소방시설, 다중이용업란의 [   ]란에는 해당 시설에 √ 표를 한다. 점검결과란은 양호○. 불량X. 해당없는 항목은 /표시를 한다.

□ 특정소방대상물

 건물명(상호)                                 대상물 구분

  소 재 지

□ 소방시설등 점검결과
구분              해당설비               점검    구분              해당설비                 점검
                                   결과                                         결과
     [ ]소화기구 및 자동소화장치                         [ ]피난기구
      [ ]소화기구(소화기ㆍ자확ㆍ간이)                       [ ]공기안전매트ㆍ피난사다리
      [ ]주거용주방자동소화장치                             (간이)완강기·미끄럼대·구조대
      [ ]상업용주방자동소화장치                           [ ]다수인피난장비
      [ ]캐비닛형자동소화장치                            [ ]승강식피난기
      [ ]가스·분말·고체자동소화장치                  피난      하향식피난구용내림식사다리
                                         구조
     [ ]옥내소화전설비                               [ ]인명구조기구
                                         설비
     [ ]스프링클러설비                               [ ]유도등
     [ ]간이스프링클러설비                             [ ]유도표지
     [ ]화재조기진압용스프링클러설비                        [ ]피난유도선
소화
                                              [ ]비상조명등
설비 [ ]물분무소화설비
     [ ]미분무소화설비                               [ ]휴대용비상조명등

     [ ]포소화설비                            소화   [ ]상수도소화용수설비
     [ ]이산화탄소소화설비                        용수
                                              [ ]소화수조 및 저수조
     [ ]할론소화설비                           설비

     [ ]할로겐화합물 및 불활성기체소화설비                    [ ]거실제연설비

     [ ]분말소화설비                                [ ]부속실 등 제연설비

     [ ]강화액소화전설비                              [ ]연결송수관설비
                                         소화
     [ ]고체에어로졸소화전설비                      활동   [ ]연결살수설비
     [ ]옥외소화전설비                          설비
                                              [ ]비상콘센트설비
     [ ]단독경보형감지기
     [ ]비상경보설비                                [ ]무선통신보조설비

     [ ]자동화재탐지설비 및 시각경보기                      [ ]연소방지설비
경보 [ ]비상방송설비                                  [ ]방화문, 자동방화셔터
설비 [ ]통합감시시설                             기타   [ ]비상구, 피난통로
     [ ]자동화재속보설비                              [ ]방   염
     [ ]누전경보기
                                         비고
     [ ]가스누설경보기
                                                           210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(7쪽 중 2쪽)

□ 다중이용업소 안전시설등 점검결과
구분              해당설비           점검결과   구분                해당설비              점검결과

소화     [ ]소화기 또는 자동확산소화기                       [ ]방화문
                                      비상구
설비     [ ]간이스프링클러설비                            [ ]비상구(비상탈출구)

       [ ]비상경보설비 또는                            [ ]영업장 내부 피난통로
경보
          자동화재탐지설비                             [ ]영상음향차단장치
설비
       [ ]가스누설경보기                              [ ]누전차단기
                                      기타
       [ ]피난기구                                 [ ]창 문
피난
       [ ]피난유도선                                [ ]피난안내도ㆍ피난안내영상물
구조
       [ ]유도등, 유도표지 또는 비상조명등                   [ ]방염대상물품
설비
       [ ]휴대용비상조명등                    비고

□ 점검업체(점검인력) 현황
 구분        성명         자격구분         자격번호             점검참여일(기간)              서명

주인력                                                                            (서명)

보조인력                                                                           (서명)

보조인력                                                                           (서명)

보조인력                                                                           (서명)

보조인력                                                                           (서명)

보조인력                                                                           (서명)

보조인력                                                                           (서명)

점검기간(일자):         년    월   일부터        년    월     일 까지 (총 점검일수:            일)

                       소방시설관리업체(등록번호):                         (제0000-00호)

                                    대 표 자:                     (인)



                                 점검번호 구분
   대분류      소화기구 및 자동소화장치를 ‘1’번으로 하여 설비별 순차적으로 번호를 부여하여
 (설비구분)     다중이용업소 ‘32’번까지로 함

   중분류
            각 설비별 점검단위에 따라 ‘A’부터 알파벳 순서대로 부여함
 (단위구분)

   소분류
            각 설비별 점검단위 내의 점검항목에 따라 ‘001’부터 순서대로 부여함
 (점검항목)


                               작성 및 유의사항

1. 소방시설등 (작동, 종합)점검결과보고서의 ‘각 설비별 점검결과’에는 본 서식의 점검번호를 기재한다.
2. 자체점검결과(보고서 및 점검표)를 2년간 보관하여야 한다.
                                                          210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
소방시설등의 세부현황
                                                                                  (7쪽 중 3쪽)
※ [ ]에는 해당 시설에 √ 표를 하고, 수량을 기입하며, 설비현황에 대하여 기입란이 부족한 경우 서식을 추가하여 작성할 수 있습니다.

1. 소화기구, 자동소화장치
               [ ] 소화기            [ ] 간이소화용구          [ ] 자동       [ ] 자동
  구분                                                                              비 고
          [ ] 분말    [ ] 기타   [ ] 투척용     [ ] 기타     확산소화기          소화장치
     합계
동명




2. 수계소화설비(공통사항)
                    ◦ 설비의 종류: [ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [ ]스프링클러설비
                                : [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비
           주된수원                 : [ ]물분무소화설비 [ ]미분무소화설비 [ ]포소화설비
  수원
                    ◦ 설치장소: 동명(             ) [ ]지상/[ ]지하 (       )층, 실명(               )
                    ◦ 흡입방식: [ ]정압 [ ]부압,     ◦ 유효수량: (                )㎥
           보조수원     ◦ 설치장소: 동명(            ) 실명(            ), ◦ 유효수량: (               )㎥
                    ◦ 설비의 종류: [ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [ ]스프링클러설비
                                : [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비
          [ ]고가수조
                                : [ ]물분무소화설비 [ ]미분무소화설비 [ ]포소화설비
                    ◦ 설치장소: 동명(            ) 실명(            ), ◦ 유효낙차: (                )m
                    ◦ 설비의 종류: [ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [ ]스프링클러설비
                                : [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비
                                : [ ]물분무소화설비 [ ]미분무소화설비 [ ]포소화설비
  가압      [ ]압력수조
                    ◦ 설치장소: 동명(             ) [ ]지상/[ ]지하 (       )층, 실명(               )
  송수
                    ◦ 수조용량: (          )ℓ, 수조가압압력:(            )MPa
  장치
                    ◦ 자동식공기압축기 용량:(               )㎥/min, 동 력:(             )Kw
                    ◦ 설비의 종류: [ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [ ]스프링클러설비
                                : [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비
                                : [ ]물분무소화설비 [ ]미분무소화설비 [ ]포소화설비
          [ ]가압수조
                    ◦ 설치장소: 동명(             ) [ ]지상/[ ]지하 (       )층, 실명(               )
                    ◦ 수조용량: (          )ℓ, 수조가압압력:(            )MPa
                    ◦ 가압가스의 종류: [ ]공기 [ ]불연성가스(                             )
                                                               210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(7쪽 중 4쪽)

                    ◦ 설비의 종류: [ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [ ]스프링클러설비
                              :    [ ]간이스프링클러설비 [ ]화재조기진압용스프링클러설비
                                  : [ ]물분무소화설비 [ ]미분무소화설비 [ ]포소화설비
                    ◦ 설치장소: 동명(                ) [ ]지상/[ ]지하 (          )층, 실명(                 )
                    ◦ 주펌프 전양정:(             )m, 토출량:(                )ℓ/min
                       [ ]전동기 [ ]내연기관(연료:[ ]경유 [ ]기타
  가압
                    ◦ 예비펌프 전양정:(              )m, 토출량:(                 )ℓ/min
  송수     [ ]펌프방식
                       [ ]전동기 [ ]내연기관(연료:[ ]경유 [ ]기타
  장치
                    ◦ 충압펌프 전양정:(              )m, 토출량:(                 )ℓ/min
                    ◦ [ ]물올림장치(유효수량: (                    )ℓ, 급수배관: (            )㎜
                    ◦ 기동장치: [ ]기동용수압개폐장치, [ ]ON/OFF 방식
                       [ ]압력챔버(용량:(           )ℓ, 사용압력:(                )MPa
                       [ ]기동용압력스위치([ ]부르동관식 [ ]전자식 [ ]그 밖의 것)
                    ◦ [ ]감압장치 [ ]지상/[ ]지하 (          )층, 설치장소:(                        )

         [ ]옥내소화전설비 [ ]옥외소화전설비 [ ]스프링클러설비 [ ]간이스프링클러설비
 송수구     [ ]화재조기진압용스프링클러설비 [ ]물분무소화설비 [ ]미분무소화설비 [ ]포소화설비
         ◦ 설치장소:(                     ), [ ]쌍구형 (        )개/[ ]단구형 (      )개

         [ ]자가발전설비([ ]소방전용 [ ]소방부하겸용 [ ]소방전원보존형 [ ]기타(                                     ))
비상전원     [ ]비상전원수전설비 [ ]축전지설비 [ ]전기저장장치
         ◦ 설치장소: 동명(                 ) [ ]지상/[ ]지하 (       )층, 실명(                )

3. 수계소화설비(개별사항)
         ◦ 설치장소: 동명(          ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
 [ ]옥내
                   ::: 동명(    ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
 소화전
         ◦ 설치개수가 가장 많은 층의 설치개수: (                   )개

 [ ]옥외
         ◦ 설치개수: (       )개
 소화전

[ ]스프링   ◦ 종류: [ ]습식 [ ]부압식 [ ]준비작동식 [ ]건식 [ ]일제살수식
클러설비     ◦ 설치장소: 동명(          ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층

[ ]간이스프 ◦ 종류: [ ]펌프 [ ]캐비닛 [ ]상수도
링클러설비 ◦ 설치장소: 동명(             ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층

 [ ]화재   ◦ 설치장소: 동명(          ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
조기진압용       : :    : 동명(      ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층

[ ]물분무   ◦ 설치장소: 동명(          ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
소화설비         ::    : 동명(      ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층

[ ]미분무   ◦ 설치장소: 동명(          ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
소화설비                : 동명(     ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층

         [ ]포워터스프링클러설비 [ ]포헤드설비 [ ]고정포방출설비 [ ]기타(                                          )
 [ ]포
         ◦ 소화약제 [ ]단백포 [ ]합성계면활성제포 [ ]수성막포 [ ]내알코올포
소화설비
         ◦ 설치장소: 동명(          ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
                                                                        210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(7쪽 중 5쪽)

4. 가스계소화설비(개별사항)

            [ ]전역방출 [ ]국소방출 [ ]호스릴 / [ ]고압식 [ ]저압식 / [ ]축압식 [ ]가압식
[ ]이산화탄소
            ◦ 설치장소: 동명(         ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
[ ]할론
            ◦ 저장용기 설치장소: [ ]지상/[ ]지하 (               )층, [ ]전용실 [ ]기타(                       )
[ ]할로겐화합물
              수량: (           )[ ]㎏,[ ]㎥ (          )ℓ (          )개
 및 불활성기체
            ◦ 소화약제 [ ]이산화탄소 [ ]할론1301 [ ]할론2402 [ ]할론1211 [ ] 할론104
[ ]분말
            [ ]FC-3-1-10 [ ]HCFC BLEND A [ ]HCFC-124 [ ]HFC-125 [ ]HFC-227ea
[ ]강화액
            [ ]HFC-23 [ ]IG-541 [ ]IG-100 [ ] 기타(             )
[ ]고체에어로졸
            [ ]제1종분말 [ ]제2종분말 [ ]제3종분말 [ ]제4종분말

5. 경보설비
   [ ]단독    ◦ 설치장소: 동명(         ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
 경보형감지기     ◦ 주전원 [ ]상용전원 [ ]건전지
            [ ]비상벨설비 [ ]자동식사이렌설비
   [ ]비상
            ◦ 설치장소: 동명(         ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
  경보설비
            ◦ 조작장치 설치장소: 동명(                    ) [ ]지상/[ ]지하 (         )층 실명(                       )

            ◦ 수신기 위치: 동명(                    ) [ ]지상/[ ]지하 (          )층 실명(                     )
            ◦ 경보방식 [ ]전층경보 [ ]우선경보, 시각경보기 [ ]유 [ ]무
 [ ]자동화재
            ◦ 설치장소: 동명(         ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
  탐지설비
                 ::   : 동명(     ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
            ◦ 감지기종류 [ ]열 [ ]연기 [ ]그 밖의 것([ ]불꽃 [ ]아날로그식 [ ]복합형)

   [ ]비상    [ ]전용 [ ]겸용 / [ ]전층경보 [ ]우선경보
  방송설비      ◦ 증폭기 설치장소: 동명(                     ) [ ]지상/[ ]지하 (         )층, 실명(                  )

 [ ]자동화재
            ◦ 속보기 설치장소: 동명(                     ) [ ]지상/[ ]지하 (         )층, 실명(                  )
  속보설비

            ◦ 주수신기 설치장소: 동명(                        ) [ ]지상/[ ]지하 (       )층, 실명(                    )
   [ ]통합
            ◦ 부수신기 설치장소: 동명(                        ) [ ]지상/[ ]지하 (       )층, 실명(                    )
  감시시설
            ◦ 정보통신망 [ ]광케이블 [ ]기타(                         ) / 예비선로 [ ]유 [ ]무

   [ ]누전    ◦ 수신기 설치장소: 동명(                     ) [ ]지상/[ ]지하 (         )층, 실명(                  )
   경보기      ◦ 수신기 형식 [ ]1급 [ ]2급, 차단기구 [ ]무 [ ]유(설치장소:                                           )

            ◦ [ ]단독형 [ ]분리형, 사용가스종류 [ ]LNG [ ]LPG, 경계구역 수: (                        )개
 [ ]가스누설
            ◦ 수신기 설치장소: 동명(                     ) [ ]지상/[ ]지하 (         )층, 실명(                  )
   경보기
            ◦ 차단기구 [ ]무 [ ]유(설치장소:                                )
                                                                       210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(7쪽 중 6쪽)

6. 피난구조설비
              ◦ 종류: [ ]피난사다리 [ ]완강기 [ ]다수인피난장비 [ ]승강식피난기 [ ]미끄럼대
                 :   [ ]피난교 [ ]피난용트랩 [ ]구조대 [ ]간이완강기 [ ]공기안전매트
[ ]피난기구
              ◦ 설치장소: 동명(       ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
                         :동명(   ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
              ◦ 종류: [ ]방열복/ 방화복 [ ]공기호흡기 [ ]인공소생기
              ◦ 설치장소: 동명(       ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
[ ]인명구조
                         :동명(   ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
      기구
              ◦ 대상물의 용도: [ ] 5층이상 병원 [ ] 7층이상 관광호텔 [ ] 이산화탄소소화설비 설치
              [ ] 지하역사·백화점·대형점포·쇼핑센타·지하상가·영화상영관
              ◦ 종류: [ ]피난구 [ ]통로 [ ]객석유도등 [ ]유도표지 [ ]피난유도선
 [ ]유도등
              ◦ 설치장소: 동명(       ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
  [ ]비상       ◦ 설치장소: 동명(       ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
      조명등     ◦ 비상전원 [ ]자가발전설비 [ ]축전지설비 [ ]내장형
 [ ]휴대용       ◦ 설치장소: 동명(       ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
비상조명등 ◦ 전원 [ ]건전지식 [ ]충전식 배터리식
7. 소화용수설비
 [ ]상수도
              ◦ 설치장소:(                  ), 소화전 호칭지름: (                  )㎜
 소화용수
              [ ]전용 [ ]겸용 / [ ]흡수식 [ ]가압식 / [ ]일반수조 [ ]그 밖의 것 / 유효수량:(                     )㎥
              ◦ 가압송수장치 전양정:(        )m, 토출량:(    )ℓ/min, [ ]전동기/[ ]내연기관(연료:[ ]경유 [ ]기타)
[ ]소화수조       ◦ [ ]물올림장치 유효수량: (                )ℓ, 급수배관: (           )㎜
              ◦ 기동스위치 설치장소: [ ]채수구 부근 [ ]방재실 [ ]기타(                                  )
              ◦ 채수구 구경: (       )㎜, 흡수관 투입구: 가로 (             )㎝ 세로 (        )㎝ / 직경 (       )㎝
8. 소화활동설비
              ◦ 설치장소: 동명(       ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
              ◦ 방식 [ ]단독 [ ]공동 [ ]상호 [ ]기타(                       )
              ◦ 기동장치 [ ]자동(감지기 연동) [ ]수동 [ ]원격
              ◦ 제연구획면적 최대: (             )㎡ / 구조 [ ]내화 [ ]불연 [ ]그 밖의 것:(                            )
              ◦ 제연구역 출입문 [ ]상시폐쇄(자동폐쇄장치) [ ]상시개방(감지기에 의한 닫힘)
              ◦ 급기용송풍기 설치장소: 동명(                    ) [ ]지상/[ ]지하 (      )층, 실명(                        )
[ ]
        [ ]     전동기 (       )㎾, 풍량 (      )㎥/min, 정압 (          )㎜Aq
제연
       거실     ◦ 배출용송풍기 설치장소: 동명(                    ) [ ]지상/[ ]지하 (      )층, 실명(                        )
설비
                전동기 (       )㎾, 풍량 (      )㎥/min, 정압 (          )㎜Aq
              ◦ 배출구 [ ]천장면 [ ]천장직하 [ ]기타(             ) / 옥외배출구 [ ]옥상 [ ]기타(                    )
                풍도구조 [ ]내화 [ ]불연 [ ]그 밖의 것(                   ) / 구획댐퍼 [ ]유 [ ]무
              ◦ 유입공기배출 [ ]자연배출 [ ]기계배출 [ ]배출구 [ ]제연설비
              ◦ 급기구 [ ]강제유입 [ ]자연유입 [ ]인접구역유입
                풍도구조 [ ]내화 [ ]불연 [ ]그 밖의 것(                   ) / 구획댐퍼 [ ]유 [ ]무
                                                                      210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(7쪽 중 7쪽)

             ◦ 설치대상: 동명(             ,               ,            ,                    ,                 )
               특별피난계단 (       )개소, 비상용승강기 (                     )대
             ◦ 방식 [ ]부속실 [ ]계단실 및 부속실 [ ] 계단실 [ ] 비상용승강기승강장

             ◦ 기동방식 [ ]전층 [ ]부분층(               개층) / 댐퍼개방감지기 [ ]전용 [ ]겸용
[ ]          ◦ 급기용송풍기 설치장소: 동명(                          ) [ ]지상/[ ]지하 (         )층, 실명(                       )
       [ ]
제연             전동기 (      )㎾, 풍량 (         )㎥/min, 정압 (                  )㎜Aq
       전실
설비           ◦ 배출용송풍기 설치장소: 동명(                          ) [ ]지상/[ ]지하 (         )층, 실명(                       )
               전동기 (      )㎾, 풍량 (         )㎥/min, 정압 (                  )㎜Aq
             ◦ 제연구역 출입문 [ ]상시폐쇄(자동폐쇄장치) [ ]상시개방(연기감지기에 의한 닫힘)

             ◦ 유입공기배출 [ ]자연배출 [ ]기계배출 [ ]배출구 [ ]제연설비
             ◦ 과압방지장치 [ ]플랩댐퍼 [ ]자동차압급기댐퍼 [ ]그 밖의 것 [ ]해당없음

             [ ]전용 [ ]겸용([ ]옥내소화전설비 [ ]스프링클러설비 [ ]기타:                                           )
             ◦ 설치장소: 동명(    ) [ ]전체층/[ ]일부층 [ ]지상/[ ]지하( )층 ~ [ ]지상/[ ]지하( )층
             ◦ 방수구 위치 [ ]복도․통로 [ ]계단실 [ ] 계단등의 부근
 [ ]연결       ◦ 송수구 설치장소:(                        ), , 중간수조용량: (                            )㎥
  송수관        ◦ 가압송수장치 설치장소: 동명(                          ) [ ]지상/[ ]지하 (          )층, 실명(                      )

               전양정:(        )m, 토출량:(                )ℓ/min
               [ ]전동기 [ ]내연기관(연료:[ ]경유 [ ]기타
             ◦ 기동스위치 설치장소 [ ]송수구 [ ]방재실 [ ]기타(                                     )

             ◦ 설치대상: 동명(             ,               ,            ,                    ,                 )
 [ ]연결
             ◦ 방식 [ ]습식 [ ]건식 / [ ]지하층 [ ]판매시설 [ ]가스시설 [ ]부속된 연결통로
      살수
             ◦ 송수구 설치장소:(                        ), 송수구역수: (                      )구역


 [ ]비상       ◦ 설치장소: 동명(                 ) [ ]지상/[ ]지하 (        )층 ~ [ ]지상/[ ]지하 (                      )층
  콘센트        [ ]3상 380V [ ]단상 220V / [ ]접지형 2극 플러그접속기 [ ]접지형 3극 플러그접속기


             ◦ 설치장소: 동명(                 ) [ ]지상/[ ]지하 (        )층 ~ [ ]지상/[ ]지하 (                      )층
 [ ]무선
             [ ]전용 [ ]공용 / 방식: [ ]누설동축케이블 [ ]누설동축케이블과 안테나 [ ]안테나
통신보조
             ◦ 접속단자 설치장소(                     ), (                   )


 [ ]연소       ◦ 방호대상물 [ ]전력사업용 [ ]통신사업용 [ ]그 밖의 것(                                                   )
      방지     ◦ 송수구역수: (         )구역 / 구역간의 구획 [ ]있다 [ ]일부 있다 [ ]없다


      비고     ※ 제연설비 설비개요 작성 시 최대 구역 1개소에 대하여 기입합니다.

                                                                                210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
- 목   차 -


1. 소화기구 및 자동소화장치 점검표
2. 옥내소화전설비 점검표
3. 스프링클러소화설비 점검표
4. 간이스프링클러소화설비 점검표
5. 화재조기진압용 스프링클러설비 점검표
6. 물분무소화설비 점검표
7. 미분무소화설비 점검표
8. 포소화설비 점검표
9. 이산화탄소소화설비 점검표
10. 할론소화설비 점검표
11. 할로겐화합물 및 불활성기체소화설비 점검표
12. 분말소화설비 점검표
13. 옥외소화전설비 점검표
14. 비상경보설비 및 단독경보형감지기 점검표
15. 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 점검표
16. 비상방송설비 점검표
17. 자동화재속보설비 및 통합감시시설 점검표
18. 누전경보기 점검표
19. 가스누설경보기 점검표
20. 피난기구 및 인명구조기구 점검표
21. 유도등 및 유도표지 점검표
22. 비상조명등 및 휴대용비상조명등 점검표
23. 소화용수설비 점검표
24. 제연설비 점검표
25. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 점검표
26. 연결송수관설비 점검표
27. 연결살수설비 점검표
28. 비상콘센트설비 점검표
29. 무선통신보조설비 점검표
30. 연소방지설비
31. 기타사항 점검표
32. 다중이용업소 점검표


(작성요령) 목차에는 점검을 실시하고자 하는 소방시설명만을 순서대로 기재한다.
1. 소화기구 및 자동소화장치 점검표


  번호                            점검항목                               점검결과

1-A. 소화기구(소화기, 자동확산소화기, 간이소화용구)

 1-A-001   ○ 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 설치되어 있는지 여부
 1-A-002   ○ 설치높이 적합 여부
 1-A-003   ○ 배치거리(보행거리 소형 20m 이내, 대형 30m 이내) 적합 여부
 1-A-004   ○ 구획된 거실(바닥면적 33㎡ 이상)마다 소화기 설치 여부
 1-A-005   ○ 소화기 표지 설치상태 적정 여부
 1-A-006   ○ 소화기의 변형·손상 또는 부식 등 외관의 이상 여부
 1-A-007   ○ 지시압력계(녹색범위)의 적정 여부
 1-A-008   ○ 수동식 분말소화기 내용연수(10년) 적정 여부
 1-A-009   ● 설치수량 적정 여부
 1-A-010   ● 적응성 있는 소화약제 사용 여부

1-B. 자동소화장치
           [주거용 주방 자동소화장치]
 1-B-001   ○ 수신부의 설치상태 적정 및 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부
 1-B-002   ○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부
 1-B-003   ○ 소화약제 방출구의 설치상태 적정 및 외관의 이상 여부
 1-B-004   ○ 감지부 설치상태 적정 여부
 1-B-005   ○ 탐지부 설치상태 적정 여부
 1-B-006   ○ 차단장치 설치상태 적정 및 정상 작동 여부

           [상업용 주방 자동소화장치]
 1-B-011   ○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부
 1-B-012   ○ 후드 및 덕트에 감지부와 분사헤드의 설치상태 적정 여부
 1-B-013   ○ 수동기동장치의 설치상태 적정 여부

           [캐비닛형 자동소화장치]
 1-B-021   ○ 분사헤드의 설치상태 적합 여부
 1-B-022   ○ 화재감지기 설치상태 적합 여부 및 정상 작동 여부
 1-B-023   ○ 개구부 및 통기구 설치 시 자동폐쇄장치 설치 여부

           [가스·분말·고체에어로졸 자동소화장치]
 1-B-031   ○ 수신부의 정상(예비전원, 음향장치 등) 작동 여부
 1-B-032   ○ 소화약제의 지시압력 적정 및 외관의 이상 여부
 1-B-033   ○ 감지부(또는 화재감지기) 설치상태 적정 및 정상 작동 여부

  비고

※ 점검항목 중 “●”는 종합점검의 경우에만 해당한다.
※ 점검결과란은 양호 “○”, 불량 “×”, 해당없는 항목은 “/”로 표시한다.
※ 점검항목 내용 중 “설치기준” 및 “설치상태”에 대한 점검은 정상적인 작동 가능 여부를 포함한다.
※ ‘비고’란에는 특정소방대상물의 위치․구조․용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기
 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.(이하 같다)
                                                     210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
2. 옥내소화전설비 점검표
                                                               (3쪽 중 1쪽)

 번호                            점검항목                            점검결과

2-A. 수원

2-A-001   ○ 주된수원의 유효수량 적정 여부(겸용설비 포함)
2-A-002   ○ 보조수원(옥상)의 유효수량 적정 여부

2-B. 수조

2-B-001   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
2-B-002   ○ 수위계 설치상태 적정 또는 수위 확인 가능 여부
2-B-003   ● 수조 외측 고정사다리 설치상태 적정 여부(바닥보다 낮은 경우 제외)
2-B-004   ● 실내설치 시 조명설비 설치상태 적정 여부
2-B-005   ○ “옥내소화전설비용 수조”표지 설치상태 적정 여부
2-B-006   ● 다른 소화설비와 겸용 시 겸용설비의 이름 표시한 표지 설치상태 적정 여부
2-B-007   ● 수조-수직배관 접속부분“옥내소화전설비용 배관”표지 설치상태 적정 여부

2-C. 가압송수장치

          [펌프방식]
2-C-001   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
2-C-002   ○ 옥내소화전 방수량 및 방수압력 적정 여부
2-C-003   ● 감압장치 설치 여부(방수압력 0.7MPa 초과 조건)
2-C-004   ○ 성능시험배관을 통한 펌프 성능시험 적정 여부
2-C-005   ● 다른 소화설비와 겸용인 경우 펌프 성능 확보 가능 여부
2-C-006   ○ 펌프 흡입측 연성계·진공계 및 토출측 압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무
2-C-007   ● 기동장치 적정 설치 및 기동압력 설정 적정 여부
2-C-008   ○ 기동스위치 설치 적정 여부(ON/OFF 방식)
2-C-009   ● 주펌프와 동등이상 펌프 추가설치 여부
2-C-010   ● 물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부
2-C-011   ● 충압펌프 설치 적정(토출압력, 정격토출량) 여부
2-C-012   ○ 내연기관 방식의 펌프 설치 적정(정상기동(기동장치 및 제어반) 여부, 축전지
           상태, 연료량) 여부
2-C-013   ○ 가압송수장치의“옥내소화전펌프”표지설치 여부 또는 다른 소화설비와
            겸용 시 겸용설비 이름 표시 부착 여부

          [고가수조방식]
2-C-021   ○ 수위계·배수관·급수관·오버플로우관·맨홀 등 부속장치의 변형·손상 유무

          [압력수조방식]
2-C-031   ● 압력수조의 압력 적정 여부
2-C-032   ○ 수위계·급수관·급기관·압력계·안전장치·공기압축기 등 부속장치의 변형·손상 유무

          [가압수조방식]
2-C-041   ● 가압수조 및 가압원 설치장소의 방화구획 여부
2-C-042   ○ 수위계·급수관·배수관·급기관·압력계 등 부속장치의 변형·손상 유무
                                                  210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(3쪽 중 2쪽)

  번호                           점검항목                          점검결과

2-D. 송수구
2-D-001    ○ 설치장소 적정 여부
2-D-002    ● 연결배관에 개폐밸브를 설치한 경우 개폐상태 확인 및 조작가능 여부
2-D-003    ● 송수구 설치 높이 및 구경 적정 여부
2-D-004    ● 자동배수밸브(또는 배수공)·체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부
2-D-005    ○ 송수구 마개 설치 여부

2-E. 배관 등
 2-E-001   ● 펌프의 흡입측 배관 여과장치의 상태 확인
 2-E-002   ● 성능시험배관 설치(개폐밸브, 유량조절밸브, 유량측정장치) 적정 여부
 2-E-003   ● 순환배관 설치(설치위치·배관구경, 릴리프밸브 개방압력) 적정 여부
 2-E-004   ● 동결방지조치 상태 적정 여부
 2-E-005   ○ 급수배관 개폐밸브 설치(개폐표시형, 흡입측 버터플라이 제외) 적정 여부
 2-E-006   ● 다른 설비의 배관과의 구분 상태 적정 여부

2-F. 함 및 방수구 등

 2-F-001   ○ 함 개방 용이성 및 장애물 설치 여부 등 사용 편의성 적정 여부
 2-F-002   ○ 위치·기동 표시등 적정 설치 및 정상 점등 여부
 2-F-003   ○“소화전”표시 및 사용요령(외국어 병기) 기재 표지판 설치상태 적정 여부
 2-F-004   ● 대형공간(기둥 또는 벽이 없는 구조) 소화전 함 설치 적정 여부
 2-F-005   ● 방수구 설치 적정 여부
 2-F-006   ○ 함 내 소방호스 및 관창 비치 적정 여부
 2-F-007   ○ 호스의 접결상태, 구경, 방수 압력 적정 여부
 2-F-008   ● 호스릴방식 노즐 개폐장치 사용 용이 여부

2-G. 전원

2-G-001    ● 대상물 수전방식에 따른 상용전원 적정 여부
2-G-002    ● 비상전원 설치장소 적정 및 관리 여부
2-G-003    ○ 자가발전설비인 경우 연료 적정량 보유 여부
2-G-004    ○ 자가발전설비인 경우「전기사업법」에 따른 정기점검 결과 확인

2-H. 제어반
2-H-001    ● 겸용 감시·동력 제어반 성능 적정 여부(겸용으로 설치된 경우)

            [감시제어반]
2-H-011    ○ 펌프 작동 여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
2-H-012    ○ 펌프 별 자동·수동 전환스위치 정상작동 여부
2-H-013    ● 펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상작동 여부
2-H-014    ● 상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
2-H-015    ● 수조·물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상작동 여부
2-H-016    ○ 각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상작동 여부
2-H-017    ○ 예비전원 확보 유무 및 시험 적합 여부
                                               210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]
(3쪽 중 3쪽)

 번호                             점검항목                                점검결과

2-H-018    ● 감시제어반 전용실 적정 설치 및 관리 여부
2-H-019    ● 기계·기구 또는 시설 등 제어 및 감시설비 외 설치 여부

           [동력제어반]
2-H-021    ○ 앞면은 적색으로 하고,“옥내소화전설비용 동력제어반” 표지 설치 여부

           [발전기제어반]
2-H-031    ● 소방전원보존형발전기는 이를 식별할 수 있는 표지 설치 여부

※ 펌프성능시험(펌프 명판 및 설계치 참조)
                                                           ㅇ설정압력:
      구분       체절운전 정격운전   정격유량의
                    (100%) 150% 운전          적정 여부
                                                           ㅇ주펌프
                                                            기동:       MPa
  토출량      주
                                     1.체절운전 시 토출압은 정격토출압의 정지:         MPa
  (ℓ/min) 예비                          140% 이하일 것( )        ㅇ예비펌프
                                     2.정격운전 시 토출량과 토출압이     기동:       MPa
                                       규정치 이상일 것( )         정지:       MPa
  토출압      주
                                     3.정격토출량의 150%에서 토출압이 ㅇ충압펌프
  (MPa) 예비                             정격토출압의 65% 이상일 것( )  기동:       MPa
                                                            정지:       MPa

※ 릴리프밸브 작동압력 :         MPa


 비고

                                                      210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]