yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
(4쪽 중 4쪽)

번호                          점 검 항 목 (NFSC 109)                           결과
                                                                   (양호○, 불량×, 해당없음/)
     [감시제어반]
     ｏ펌프 작동여부 확인 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부
     ｏ펌프 별 자동ㆍ수동 전환스위치 정상 작동 여부
     ｏ펌프 별 수동기동 및 수동중단 기능 정상 작동 여부
     ｏ상용전원 및 비상전원 공급 확인 가능 여부(비상전원 있는 경우)
     ｏ수조ㆍ물올림탱크 저수위 표시등 및 음향경보장치 정상 작동 여부
     ｏ각 확인회로 별 도통시험 및 작동시험 정상 작동 여부
     ｏ예비전원 확보 유무 및 적합여부 시험 가능 여부
     ｏ전용실(중앙제어실 내에 감시제어반 설치 시 제외)
 7
      - 다른 부분과 방화구획 적정 여부
      - 설치 위치(층) 적정 여부
      - 비상조명등 및 급ㆍ배기설비 설치 적정 여부
      - 무선기기 접속단자 설치 적정 여부
      - 바닥면적 적정 확보 여부
     ｏ기계ㆍ기구 또는 시설 등 제어 및 감시 설비 외 설치 여부
     [동력제어반]
     ｏ“옥외소화전설비용 동력제어반” 표지 설치 여부
     ｏ외함의 색상(적색), 재료, 두께, 강도 및 내열성 적정 여부
     배선 등 (제10조)
     ｏ비상전원회로 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부
     ｏ그 밖의 전기회로의 사용전선 및 배선공사 방법 적정 여부
 8
     ｏ과전류차단기 및 개폐기 “옥외소화전설비용” 표지 설치 여부
     ｏ전기배선 접속단자 “옥외소화전단자” 표지 설치 여부
     ｏ전기배선 양단 타 설비와 식별 용이성 확보 여부
     별도 첨부
 9
      ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
     ※ 펌프 성능시험결과표(펌프 명판 및 설계치 참조)
                       주펌프                   예비펌프
       구분        토출량     토출압            토출량     토출압            적 정 여 부
                 (ℓ/min)  (MPa)         (ℓ/min) (MPa)
                                                        체절운전 시 토출압은 정격토출압의
     체절운전                                               140% 이하일 것( )
10   정격운전                                               정격운전 시 토출량과 토출압이
     (100%)                                             규정치 이상일 것(    )
     정격유량의                                              정격토출량 150%에서 토출압이
     150% 운전                                            정격토출압의 65% 이상일 것( )
     ○설정압력:     MPa
     ○주펌프 기동:         MPa   ○예비펌프 기동:      MPa   ○충압펌프 기동:   MPa ○충압펌프 정지: MPa
     ※릴리프밸브 작동 압력 :               MPa

비고
1.옥외소화전설비 단위별로 작성한다.
2.방수압력의 특정은 관창의 형식승인 및 제품검사의 기술기준의 직사형관창을 사용하여 방수시 그 관창 선단에서의            피토게이
   지압력으로 한다.
3. “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
    구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                         210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                             - 76 -
15. 비상경보설비ㆍ단독경보형감지기 성능시험조사표
가. 설치상태개요
                            항                      목
                    [ ]일체형    [ ]복합장치            [ ]단체형      [ ] 그밖의 것 :
          기기의종류
                    ㅇ 형식번호 :
[ ]비상벨              ㅇ 경종(스피커) 직경 :    ㎜          전압 :     V 전류 :       ㎃
           음향장치
[ ]자동식              ㅇ 설치개수 : [ ] 옥내형(            개)   [ ]옥외형(         개)
 사이렌       조작장치     [ ] 유    [ ] 무   ㅇ 회선수 :       /   회선    ㅇ 설치장소 :        층
          신호처리방식 [ ] 유선식        [ ] 무선식     [ ] 유ㆍ무선식
         ㅇ 상용전원회로     [ ]케이블         [ ]전선관 노출         [ ]전선관 매설       [ ]그 밖의 것 :
         ㅇ 비상전원회로 [ ]내화전선            [ ]전선관 매설         [ ]그 밖의 것 :
  배선
         ㅇ 경보회로       [ ]내열전선        [ ]전선관 노출         [ ]전선관 매설       [ ]그 밖의 것 :
         ㅇ 약전회로       [ ]케이블         [ ]전선관 노출         [ ]전선관 매설       [ ]그 밖의 것 :

단독경보형 주 전 원       [ ]상용전원       [ ]건전지 (타사 건전지 [ ]호환 [ ]미호환)
 감지기      감 지 기   ㅇ설치층(동)                          ㅇ 설치개수:             개

나. 성능 및 점검항목
번호                     점 검 항 목 (NFSC 201)                                  결과
                                                                     (양호○, 불량×, 해당없음/)

       비상경보설비 및 자동식사이렌설비 (제4조)
       ｏ설치 환경 적정(부식성 가스 또는 습기로 인한 부식 우려) 여부
       ｏ지구음향장치 설치 적정(층마다 설치, 수평거리 등 유효하게 경보) 여부
       ｏ겸용설비(비상방송) 성능 적정여부, 음향경보 전압 및 음량의 적합여부
       ｏ음향장치 음량 적정 여부
       ｏ발신기 설치장소 적정(조작편의성, 스위치 높이, 층마다 설치, 수평거리
         및 보행거리) 여부
 1
       ｏ위치표시등 설치 적정(함 상부 설치, 식별범위, 적색등 사용) 여부
       ｏ상용전원 종류 적정 여부
       - 개폐기 “비상벨설비 또는 자동식 사이렌설비용” 표지 설치 여부
       ｏ예비전원 성능 적정(60분 감시, 10분 이상 경보) 여부
       ｏ전원회로 및 그 밖의 회로 배선 상태 적정 여부
       ｏ전원회로 및 부속회로 절연저항 적정 여부
       ｏ다른 전선과 분리 여부(별도의 관ㆍ덕트 등에 설치)

       단독경보형감지기 (제5조)
       ｏ설치 위치(각 실, 바닥면적 기준 추가설치, 최상층 계단실) 적정 여부
 2
       ｏ건전지 상태 적정 여부 및 2차 전지 제품검사 합격 여부
       ｏ감지기 고정 및 경보기 정상 작동 여부

비고

※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
   구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                        210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                        - 77 -
나. 성능 및 점검항목                                             (4쪽 중 2쪽)

번호                  점 검 항 목 (NFSC 203)                 결과
                                                 (양호○, 불량×, 해당없음/)

     경계구역 (제4조)
     ｏ건축물 별 경계구역 설정 적정 여부
     ｏ층별 경계구역 설정 적정 여부
     ｏ경계구역 면적 및 한변의 길이의 적정 여부
     ｏ지하구 하나의 경계구역 길이의 적정 여부
 1
     ｏ계단, 경사로, 엘리베이터승강로, 린넨슈트, 파이프피트 및 덕트 기타
      이와 유사한 부분 별도 경계구역 설정 여부
     ｏ차고 등 외기와 면하는 부분 경계구역 면적 산입 제외 여부
     ｏ스프링클러ㆍ물분무등소화ㆍ제연설비 경계구역 일치 여부
      (해당 설비와 감지기를 공유하는 경우)


     수신기 (제5조)
     ｏ개별 경계구역 표시 회선수 확보 여부
     ｏ가스누설경보 가능 수신기 설치 여부(가스누설탐지설비가 있는 경우)
     ｏ축적기능 보유 여부(환기ㆍ면적ㆍ높이 조건 해당할 경우)
     ｏ상시 사람이 근무 또는 접근 및 관리가 용이한 장소 설치 여부
     ｏ경계구역 일람도 비치 여부(부수신식 제외)
 2   ｏ다른기기의 소음과 음향장치 음량ㆍ음색 구별 가능 여부
     ｏ감지기ㆍ중계기ㆍ발신기 작동 경계구역 표시 여부(종합방재반 연동 포함)
     ｏ1개 경계구역 1개 표시등 또는 문자 표시 여부
     ｏ수신기 조작스위치 설치 높이 적정 여부
     ｏ수신기 상호 연동, 화재발생 정보 공유 및 개별 수신기 지구음향장치
      ㆍ시각경보장치 작동 여부(1개 대상물에 2개 이상 수신기를 설치한 경우)
     ｏ소화설비 감시제어반과 겸용할 경우 설치기준 적합 여부


     중계기 (제6조)
     ｏ중계기 설치위치 적정 여부(수신기에서 감지기회로 도통시험하지 않는 경우)
     ｏ설치 장소(조작ㆍ점검 편의성, 화재ㆍ침수 피해 우려) 적정 여부
 3
     ｏ전원입력 측 배선 상 과전류차단기 설치 여부
     ｏ중계기 전원 정전 시 수신기 표시 여부
     ｏ상용시험 및 예비전원 시험 가능 여부

     감지기 (제7조)
     ｏ부착 높이 별 및 장소 별 감지기 종류 적정 여부
     ｏ특정 장소(환기불량, 면적협소, 저층고) 특수감지기 설치 여부
     (NFSC 203 제7조 제1항)
 4   ｏ연기감지기 설치장소 적정 여부
     ｏ감지기(차동식분포형 제외)와 공기유입구 간 거리 적정 여부
     ｏ감지기 부착면(천장, 반자 등에 고정) 적정 여부
     ｏ보상식감지기 주위 평소 온도보다 20℃이상 높은 곳 감기지 적정설치 여부
     ｏ정온식감지기 설치 장소(주방ㆍ보일러실 등) 적정 여부
                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                             - 79 -
(4쪽 중 3쪽)

번호                   점 검 항 목 (NFSC 203)                  결과
                                                  (양호○, 불량×, 해당없음/)
     ｏ스포트형 감지기 경사도 적정 여부
     ｏ감지기 설치수량 적정 여부
     ｏ감지기 별 세부 설치기준 충족 여부
4    ｏ광전식 분리형ㆍ공기흡입형 감지기 및 불꽃감지기 설치 장소 적합 여부
     ｏ감지기 설치제외 장소 적합 여부
     ｏ지하구 설치 감지기 종류 및 성능 적정 여부
     ｏ비화재보 발생 가능 장소에 설치된 감지기 종류 적정 여부
     음향장치 및 시각경보장치 (제8조)
     [음향장치]
     ｏ주음향장치 수신기 내부 또는 직근 설치 여부
     ｏ경보방식에 따른 경보 적정 작동 여부
     ｏ지구음향장치 설치 적정(층마다 설치, 수평거리, 유효하게 경보) 여부
     ｏ음향장치 성능 적정 여부
     ｏ감지기 및 발신기 작동과 연동하여 음향장치 작동 여부
     ｏ기둥 또는 벽이 없는 대형공간의 경우 지구음향장치 설치 위치(가까운 벽
5     또는 기둥) 적정 여부
     [시각경보장치]
     ｏ성능인증 적합 여부
     ｏ시각경보장치 설치 장소 적정 여부
     ｏ설치 높이 적정 여부
     ｏ시각경보장치 광원 공급 전원 적정 여부
     ｏ감지기 또는 발신기 작동 시 시각경보장치 정상 작동 여부
     ｏ2이상 수신기 설치시 어느 수신기에서도 지구음향장치 및 시각경보장치
      작동 가능 여부
     발신기 (제9조)
     ｏ설치장소 적정(조작편의성, 스위치 높이) 여부
6    ｏ층마다 설치, 수평거리 및 보행거리 적정 여부
     ｏ기둥 또는 벽이 없는 대형공간 설치위치 적정 여부
     ｏ위치표시등 설치 적정(함 상부 설치, 식별범위, 적색등 사용) 여부
     전원 (제10조)
     ｏ상용전원 종류 적정 여부
7
     ｏ개폐기 “자동화재탐지설비용” 표지 설치 여부
     ｏ예비전원 성능 적정(60분 감시, 10분 이상 경보) 여부
     배선 (제11조)
     ｏ전원회로 전용배선 사용 여부
     ｏ전원회로 배선 상태(전선종류, 공사방법 등) 적정 여부
8
     ｏ감지기회로 배선 상태(전선종류, 공사방법 등) 적정 여부
     ｏ종단저항 설치 장소(점검ㆍ관리 편의성) 적정 여부
     ｏ종단저항 설치위치(높이, 회로끝 또는 종단감지기) 적정 여부
                                              210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                   - 80 -
(4쪽 중 4쪽)

번호                     점 검 항 목 (NFSC 203)                            결과
                                                               (양호○, 불량×, 해당없음/)

      ｏ종단저항 표지 부착 여부(종단감지기에 설치할 경우)
      ｏ감지기회로 송배선식 적용 여부
      ｏ전원회로 및 감지기회로 절연저항 적정 여부
 8
      ｏ다른 전선과 분리 여부(별도의 관ㆍ덕트 등에 설치)
      ｏ1개 공통선 접속 경계구역 수량 적정 여부(P형 또는 GP형의 경우)
      ｏ감지기회로 전로저항 적정(50Ω이하) 여부

      별도 첨부
 9    ｏ비상전원설비 성능시험조사표
      ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역




비고 ｏ감지기 설치제외 장소 :




1.자동화재탐지설비 단위별로 작성한다.
2 “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
  구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                        210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                        - 81 -
17. 비상방송설비 성능시험조사표
가. 설치상태 개요
                              항                      목
       방    식    [ ]전용        [ ]겸용      / 회선수 :           회선

       증 폭 기     ㅇ형명 :                ㅇ 정격출력 :       W    ㅇ 설치장소 :         층

       경보방식      [ ]전층경보          [ ]우선경보
 방송
                 [ ]2선식        [ ]3선식       ㅇ 음량조절기 : [ ]유       [ ]무
 설비
                 ㅇ 설치방식 : [ ]벽걸이             [ ]매입       [ ]그 밖의 것 :
       스 피 커     ㅇ 스피커형식 : [ ]               W
                                [ ]          W
                                [ ]          W
       ㅇ 상용전원회로 :    [ ]케이블 [ ]전선관 노출 [ ]전선관 매설 [ ]그 밖의 것 :
       ㅇ 비상전원회로 :    [ ]내화전선    [ ]전선관 매설 [ ]그 밖의 것 :
 배선    ㅇ 경보회로   :    [ ]내열전선    [ ]전선관 노출 [ ]전선관 매설 [ ]그 밖의 것 :
       ㅇ 약전회로   :    [ ]케이블 [ ]전선관 노출 [ ]전선관 매설 [ ]그 밖의 것 :

나. 성능 및 점검항목
                                                                        결과
번호                        점 검 항 목 (NFSC 202)                     (양호○, 불량×, 해당없음/)
      음향장치 (제4조)
      ｏ확성기 음성출력 적정 여부
      ｏ확성기 설치 적정(층마다 설치, 수평거리, 유효하게 경보) 여부
      ｏ음량조절기 배선 3선식 구성 여부
      ｏ조작부 조작스위치 높이 적정 여부
      ｏ조작부 상 설비 작동층 또는 작동구역 표시 여부
      ｏ증폭기 및 조작부 설치 장소 적정(사람이 상시 근무,점검 편의성, 방화상 유효) 여부
 1
      ｏ경보방식에 따른 작동 적정 여부
      ｏ겸용설비 성능 적정(화재 시 비상방송 외의 방송 자동차단) 여부
      ｏ다른 전기회로에 의한 유도장애 발생 여부
      ｏ2이상 조작부 설치 시 상호 동시통화 및 전 구역 방송 가능 여부
      ｏ화재신호 수신 후 방송개시 소요시간(10초 이하) 적정 여부
      ｏ음향장치 구조 및 성능 적정 여부
      ｏ자동화재탐지설비 작동과 연동 작동 가능 여부
      배선 (제5조)
      ｏ「전기사업법」제67조에 따른 기술기준 적합 여부
      ｏ하나의 층의 확성기 또는 배선이 단락ㆍ단선 시 다른 층으로의 화재통보 가능 여부
      ｏ전원회로 배선방식 적정 여부
 2
      ｏ그 밖의 회로 배선방식 적정 여부
      ｏ전원회로 전로와 대지 간 및 배선 상호간 절연저항 적정 여부
      ｏ부속회로 전로와 대지 간 및 배선 상호간 절연저항 적정 여부
      ｏ다른 전선과 분리 여부(별도의 관ㆍ덕트 등에 설치)
      전원 (제6조)
      ｏ상용전원 종류 및 배선 적정 여부
 3
      ｏ개폐기 “비상방송설비용” 표지 설치 여부
      ｏ예비전원 성능 적정(60분 감시, 10분 이상 경보) 여부
비고
※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
   구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                        210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                           - 82 -
18. 자동화재속보설비 성능시험조사표
가. 설치상태개요
                             항                   목

        ◦ 형식번호 :
 형식     ◦ 설치장소 :
        ◦ 예비전원 : DC      V       AH            [ ]트리클충전식          [ ]부동충전식

        ◦ 동작시간(초) :
        ◦ 통보횟수(회) :
 속보기
        ◦ 작동시간 및 작동회수 표시기능 [ ]있음,               [ ]없음
 기능
        ◦ 음성속보방식 외 부가기능           [ ]데이터,       [ ]코드전송방식
        ◦ 문화재에 설치여부               [ ]설치,        [ ]해당없음

나. 성능 및 점검항목
                                                                       결과
번호                    점 검 항 목 (NFSC 204)                       (양호○, 불량×, 해당없음/)

      설치기준 (제4조)
      ｏ자동화재탐지설비와 연동 여부
      ｏ화재신호 자동으로 소방관서 전달 여부
      ｏ특정소방대상물의 관계인에게 화재발생상황 전달 가능 여부
      ｏ조작 스위치 설치높이 적정 여부
      ｏ속보기 소방관서에 통신망 구성 적정 여부
      ｏ주전원 및 예비전원 자동 전환여부
 1    ｏ속보기에 감지기를 직접 연결하는 방식(문화재 경우) 여부
      ｏ속보중 송수화장치를 이용한 통화 가능 여부
      ｏ속보기 성능인증 적합 여부
      ｏ수동통화용 송수화장치 설치 여부
      ｏ신고 녹음내용 적합여부(상호, 주소, 전화번호, 내용 등)
      ｏ속보기 회로방식 제한 적합 여부
       (접지전극 직류전류를 통하는 회로방식, 수신기에 접속되는 외부배선과
       다른설비의 외부배선을 공용으로 하는 회로방식 제한)




비고




※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치ㆍ
   구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                           210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                      - 83 -
19. 통합감시시설 성능시험조사표
가. 설치상태개요

                         항                  목

            형식번호

 주수신기       설치장소

           경계구역수

            설치형태     [ ]전용(개별 지하구용)         [ ]겸용(지하구 전체 통합 운영)
보조수신기
            설치장소


     정보통신망의 종류       [ ]광케이블      [ ]기타 이와 유사한 성능을 가진 선로


나. 성능 및 점검항목

번호                       점 검 항 목                                 결과
                                                          (양호○, 불량×, 해당없음/)


      주ㆍ보조 수신기
      ｏ수신기 설치 장소 적정 여부
 1
      ｏ주수신기와 보조수신기 간 정보공유
      (화재신호 및 경보, 발화지점 표시 등) 정상 작동 여부


      정보통신망 등
 2    ｏ정보통신망 적용 방식 적정 여부
      ｏ소방상황실 설치 시스템 표준 프로토콜 적용 여부



비 고


※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
  ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                     210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                   - 84 -
20. 누전경보기 성능시험조사표
가.설치상태개요
                               항                           목
     계약전류                  A

     형식승인    [ ]1급      [ ]2급      /     제             호

              설치장소                      층                  실

              차단기구      [ ]유           [ ]무
     수신부      차단기구
                                        층                  실
              설치장소
              정 격 치     ㅇ 정격전류 :                 A     ㅇ 정격전압 :       V

 변류기 형태      [ ]옥내형        [ ]옥외형

나. 성능 및 점검항목
번호                     점 검 항 목 (NFSC 205)                                 결과
                                                                  (양호○, 불량×, 해당없음/)

      설치방법 등 (제4조)
      ｏ정격전류에 따른 설치형태 적정 여부
      ｏ(60A 초과) 경계전로 분기 시 설치형태 적정 여부
 1
      ｏ변류기 설치위치 적정 여부
      ｏ변류기 형태 적정(옥외의 전로에 설치한 경우 옥외형) 여부
      ｏ인입선의 시설방법 적정 여부
      수신부 (제5조)
      ｏ설치장소 적정(점검 편의성) 여부
      ｏ설치장소의 환경 적정 여부
      ｏ전기회로 차단기구 보유 수신기 설치 여부(가연성 증기, 먼지 등 체류
 2     우려 장소의 경우)
      ｏ수신부 설치 장소 적합 여부
      ｏ수신기의 방호조치(방폭, 방식, 방습, 방온, 방진, 정전기 차폐, 기타) 여부
      ｏ음향장치 설치장소(상시 사람이 근무) 및 음량ㆍ음색 적정 여부
      ｏ누전경보 시험 적정 여부
      전원 (제6조)
      ｏ전기설비기술기준에 적합하게 설치 여부
      ｏ분전반으로부터 전용회로 구성 여부
 3    ｏ각 극에 개폐기 및 15A이하의 과전류차단기 설치 여부
      ｏ다른 차단기에 의한 전원차단 여부(전원을 분기할 경우)
      ｏ전원 개폐기에 누전경보용 표시한 표지 설치 여부
      ｏ(60v 초과 기구의 금속제 외함) 접지단자 설치 여부


비고


※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
  ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                       210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                              - 85 -
21. 가스누설경보기 성능시험조사표
가. 설치상태개요
                               항                   목
 형식승인        [ ]단 독 형     [ ]분 리 형 (□ 영 업 용             □공업용)
               설치장소                 층               실
     수신부
               경계구역수
  (분리형)
               차단기구     [ ]유            [ ]무
                        [ ]LPG                 [ ]LNG              [ ]기타(          )
             탐지가스 종류    [ ]이소부탄                [ ]메탄
     탐지부
                        [ ]수소                  [ ]일산화탄소
 (분리형 및
               부착위치     [ ]천장 부근(        cm)        [ ]바닥 부근(       cm)
     단독형)
                          층별(동별)         설치수량             층별(동별)            설치수량
               설치수량


나. 성능 및 점검항목
                                                                            결과
번호                          점 검 항 목                                (양호○, 불량×, 해당없음/)
       [ ]분리형 경보기
       수신부
       ｏ가스연소기 주위 설치 여부
       ｏ설치장소 적정(가스연소기 주위 및 상태확인 및 유지관리 용이성) 여부
       ｏ음향장치 음향의 음량ㆍ음색ㆍ음압 적정 여부
 1     ｏ음향장치, 고장표시등 자동작동 및 가스누설표시 소요시간 적정여부
       ｏ수신부 조작스위치 높이 적정 여부
       ｏ수신부 부근 비상연락번호 기재 표지 비치 여부
       탐지부
       ｏ가스연소기로부터 탐지부까지의 직선거리 적정 여부
       ｏ탐지부 설치 높이 적정 여부
       [ ]단독형 경보기
       ｏ가스연소기 주위 설치 여부
       ｏ설치장소 적정(가스연소기 주위 및 상태확인 및 유지관리 용이성) 여부
 2     ｏ음향장치의 음량ㆍ음색ㆍ음압 적정 여부
       ｏ가스연소기로부터 경보기까지의 직선거리 적정 여부
       ｏ경보기 설치 높이 적정 여부
       ｏ경보기 부근 비상연락번호 기재 표지 비치 여부
       전원공급 등
       ｏ분리형 경보기 탐지부 및 단독형 경보기 설치 불가장소(외부기류, 폐가스
 3
        접촉 등) 설치 여부
       ｏ경보기 전원공급 적정 여부

비고

※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
  ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                       210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                        - 86 -
22. 피난기구 및 인명구조기구 성능시험조사표
가. 설치상태 개요                                                                                (3쪽 중 1쪽)

                              항                             목
              층                   층          층        층      층          층        층       층    합계

대상물       용        도
개 요     무ㆍ유창층 여부

           바닥면적

      기준설치개수
         대상피난기구
피난기구
           감소 개수
개수 감소
           감소 사유
          피난사다리
            완강기
          간이완강기
        다수인피난장비
         승강식피난기
피난기구       미끄럼대
            피난교
          피난용트랩
            구조대
        ([ ]경사식, [ ]수직형)

         공기안전매트
         방화복/방열복
          공기호흡기
인명구조
          인공소생기
 기구
                           [ ] 5층이상 병원 [ ] 7층이상 관광호텔 [ ] 이산화탄소소화설비 설치대상
          대상물 용도
                           [ ] 지하역사ㆍ백화점ㆍ대형점ㆍ쇼핑센타ㆍ지하상가ㆍ영화상영관
        피난기구 종류            [ ]완강기, [ ]구조대                  승강식피난기               하향식내림식사다리

                           ◦ 가로 :                cm
                           ◦ 세로 :                cm   ◦ 가로 :        cm         ◦ 가로 :         cm
        개구부의 크기
                           ◦ 높이 :                cm   ◦ 세로 :        cm         ◦ 세로 :         cm
                            ↳(바닥 ~ 개구부 하단)
피난기구
설치관련 조작시필요면적확보             [ ]유       [ ]무            대피실 면적 :          m2    대피실 면적 :         m2
세부사항   고정부재료               [ ]강재        [ ]와이어로프           [ ]볼트    [ ]그 밖의 것 :

           고정방법            [ ]용접        [ ]훅걸이             [ ]앵커    [ ]그 밖의 것 :

                           설치층 :                                 종류 :
         다중이용업소
                           [ ]전실        [ ]발코니
                                                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                                  - 87 -
나. 성능 및 점검항목                                                (3쪽 중 2쪽)

번호                 점 검 항 목 (NFSC 301)                     결과
                                                    (양호○, 불량×, 해당없음/)

     공통 (제4조 ~ 제6조)
     ｏ대상물 용도별ㆍ층별 피난기구 종류 적정 여부
     ｏ대상물 용도별ㆍ바닥면적별 설치개수 적정 여부
     ｏ소화활동상 유효한 개구부 확보(크기, 높이에 따른 발판, 창문 파괴장치) 여부
     ｏ개구부 위치 적정(동일직선상이 아닌 위치) 여부
 1   ｏ착지점 장애물 설치 여부
     ｏ피난기구 설치위치까지의 통로 확보 여부
     ｏ피난기구 부착위치 및 부착방법 적정 여부
     ｏ피난기구 위치표시 표지(발광식 똑는 축광식) 설치 적정 여부
     ｏ사용방법 표지 부착 적정 여부
     ｏ피난기구 설치제외 및 설치감소 적정 여부
     [ ]고정식 피난사다리 (제4조)
 2   ｏ금속성 고정식사다리 및 노대 설치 적정 여부
     (4층 이상의 층에 설치된 피난사다리의 경우)
     [ ]완강기 및 간이완강기 (제4조)
     ｏ완강기 및 간이완강기, 지지대 설치 위치, 장소 적정 여부
     ｏ로프 손상방지 구조 적정 여부
     ｏ로프길이 적정 여부
 3
     ｏ지지대 고정(4개이상 앙카볼트 고정) 적정 여부
     ｏ숙박시설
     - 객실마다 완강기(1개) 또는 간이완강기(2개 이상) 추가설치 여부
     - 지지대 고정(4개이상 앙카볼트 고정) 적정 여부
     [ ]다수인피난장비 (제4조)
     ｏ설치장소 적정(피난용이, 안전하게 하강, 충분한 공간) 여부
     ｏ구조안전 확인 여부
     ｏ보관실 설치 적정(건물외측 돌출, 빗물ㆍ먼지 등으로부터 장비 보호) 여부
 4
     ｏ보관실 외측문 개방 및 탑승기 자동 전개 여부
     ｏ하강 시 탑승기 건물 외벽 및 돌출물 충돌 여부
     ｏ탑승기 하강경로 중첩 여부(상ㆍ하층에 설치할 경우)
     ｏ보관실 문 오작동 방지조치 및 문 개방 시 경보설비 연동(경보) 여부
     [ ]승강식피난기, 하향식 피난구용 내림식사다리 (제4조)
     ｏ설치 경로 적정(설치층 ~ 피난층 연계) 여부
     ｏ대피실 면적 및 하강구 규격 적정 여부
     ｏ하강구 내측 연결금속구 존재 및 피난기구 전개 시 장애발생 여부
     ｏ대피실 출입문 갑종방화문 설치 및 표지 부착 여부
 5   ｏ착지점과 하강구 간 수평거리 적정 여부
     ｏ대피실 내부 비상조명등 설치 여부
     ｏ대피실 표지(층별 위치표시, 피난기구 사용설명서 및 주의사항) 부착 여부
     ｏ대피실 출입문 개방 및 피난기구 작동 시 표시등ㆍ경보장치 작동 적정
      여부 및 감시제어반 피난기구 작동 확인 가능 여부
     ｏ설치 상태 적정(사용 시 기울어짐 또는 흔들림 여부) 여부
                                               210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                            - 88 -
(3쪽 중 3쪽)

번호              점 검 항 목 (NFSC 301, NFSC 302)                   결과
                                                        (양호○, 불량×, 해당없음/)

     [ ]미끄럼대 (제4조)
 6   ｏ안전한 강하속도 유지 적정 구조 여부
     ｏ전락방지 안전조치 적정 여부

     [ ]구조대 (제4조)
 7   ｏ안전한 강하속도 유지 구조(길이) 적정 여부
     ｏ하부지지장치 설치 상태 및 조작의 간편성 여부(경사강하식에 한함)

     [ ]공기안전매트 (제4조)
     ｏ공기안전매트 설치 여부(공동주택)
 8
     ｏ공기안전매트 설치 공간 확보 여부
     ｏ공기안전매트 보관 장소 적정(화재시 반출 용이성) 여부
     [ ]인명구조기구 (제4조)
     ｏ대상물 용도별ㆍ장소별 설치 인명구조기구 종류 및 설치개수 적정 여
     부
 9
     ｏ설치 장소 적정(화재시 반출 용이성) 여부
     ｏ“인명구조기구” 축광식 표지와 그 사용방법을 표시한 표지 부착 여부
     ｏ방화복 ‘소방장비 표준규격 및 내용연수에 관한 규정’ 적합 여부
     별도 첨부
10
     ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역
     ※ 피난기구 설치제외 층 및 장소 :


비고




※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
  ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.

                                                    210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                    - 89 -
23. 유도등 및 유도표지 성능시험조사표

가. 설치상태개요                                                       (3쪽 중 1쪽)


                       항                 목


                               [ ] 대형


         [ ] 피난구유도등            [ ] 중형


                               [ ] 소형


                               [ ] 대형


         [ ] 거실통로유도등           [ ] 중형


                               [ ] 소형

                               [ ] 대형

 유 도 등
         [ ] 복도통로유도등           [ ] 중형


                               [ ] 소형


         [ ] 계단통로유도등



         [ ] 객석 유도등


                                             [ ] 상시 점등
         [ ] 점등방식
                                             [ ] 3선식


         [ ] 유도음 발생 장치 부착



         [ ] 피난구

 유도표지

         [ ] 통로



         [ ] 축광방식

피난유도선

         [ ] 광원점등방식         설치 층(장소)

※ 피난유도선은 층별 설치 시, 설치 된 층 표기
                                                   210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                - 90 -
나. 성능 및 점검항목                                             (3쪽 중 2쪽)
                                                       결과
번호                  점 검 항 목 (NFSC 303)
                                                (양호○, 불량×, 해당없음/)
     공통 (제4조, 제9조, 제10조)
     ｏ대상물 용도별ㆍ장소별 유도등 및 유도표지 종류 적정 여부
     ｏ대상물 용도별ㆍ장소별 피난구유도등 크기 적정 여부
     ｏ상용전원 전용 배선 사용여부 및 종류 적정 여부
     ｏ비상전원 종류 및 용량 적정 여부
     ｏ인입선과 옥내배선 직접 연결 여부
     ｏ점멸기 설치없이 점등상태 유지 여부
 1   ｏ전기설비기술기준에 적합하게 설치 여부
     ｏ3선식 배선 적용 대상 및 점등방식
     - 자동화재탐지설비의 감지기 또는 발신기 작동시 점등 여부
     - 비상경보설비의 발신기 작동시 점등 여부
     - 상용전원이 정전되거나 전원선 단선시 점등 여부
     - 방재업무를 통제하는 곳 또는 전기실 배전반에서 수동 점등 여부
     - 자동소화설비 작동시 점등 여부
     ｏ유도등 및 유도표지 설치 제외 적정 여부
     피난구유도등 (제5조)
     ｏ설치 장소ㆍ위치ㆍ상태(벽 등에 고정) 적정 여부
 2
     ｏ설치 높이 적정 여부
     ｏ설치 방식(출입구에 인접 설치) 여부
     통로유도등 설치기준 (제6조)
     [복도통로유도등]
     ｏ복도에 설치 여부
     ｏ설치 위치 및 설치거리 적정 여부
     ｏ바닥으로부터 설치 높이 적정 여부
     ｏ바닥설치 시 파괴되지 않는 강도 유지 여부
     ｏ통행에 지장이 없도록 설치 여부
     ｏ주위에 유사 등화광고물, 게시물 등 설치 여부
     [거실통로유도등]
 3   ｏ거실의 통로에 설치 여부
     ｏ설치 위치 및 설치거리 적정 여부
     ｏ바닥으로부터 설치 높이 적정 여부
     ｏ통행에 지장이 없도록 설치 여부
     ｏ주위에 유사 등화광고물, 게시물 등 설치 여부
     [계단통로유도등]
     ｏ각 층의 경사로 참 또는 계단 참마다에 설치 여부
     ｏ바닥으로부터 설치 높이 적정 여부
     ｏ통행에 지장이 없도록 설치 여부
     ｏ주위에 유사 등화광고물, 게시물 등 설치 여부
                                            210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                             - 91 -
(3쪽 중 3쪽)
                                                               결과
번호                   점 검 항 목 (NFSC 303)
                                                         (양호○, 불량×, 해당없음/)
     객석유도등 설치기준 (제7조)
     ｏ객석의 통로, 바닥 또는 벽에 설치 여부
 4
     ｏ설치 개수 적정 여부
     ｏ유도등 설치 방식 적정 여부(통로가 옥외 또는 이와 유사한 부분제외)
     유도표지 설치기준 (제8조)

     ｏ설치 위치, 보행거리 적정 여부
     ｏ설치 높이 적정 여부
 5
     ｏ주위에 유사 등화광고물, 게시물 등 설치 여부
     ｏ설치 상태 적정 여부
     ｏ축광식 유도표지 상시조명 제공 가능 여부
     피난유도선 설치기준 (제8조2)
     [축광방식]
     ｏ설치 위치 적정(구획된 각 실 ~ 주출입구 또는 비상구까지) 여부
     ｏ설치 높이 적정 여부
     ｏ피난유도 표시부 설치간격 적정 여부
     ｏ부착대에 견고하게 설치 여부
     ｏ유도선 상시조명 제공 가능 여부
 6   [광원점등방식]
     ｏ설치 위치 적정(구획된 각 실 ~ 주출입구 또는 비상구까지) 여부
     ｏ설치 높이 적정 여부
     ｏ피난유도 표시부 설치간격 적정 여부
     ｏ수신기 화재신호 및 수동조작에 의한 광원점등 여부
     ｏ비상전원 상시 충전상태 유지 여부
     ｏ바닥에 설치되는 경우 매립방식 설치 여부
     ｏ제어부 설치위치 적정 여부
     별도 첨부
 7   ｏ비상전원설비 성능시험조사표
     ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역




비고




※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
 ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                    - 92 -