yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제1
   763
     2호                관          보       2
                                          011
                                            .11
                                              .11
                                                .(금요일)
  라.원자로시설에서 발생되는 액체 또는 기체 방사성폐기물은 배기구 또는 배수구외의 곳에서 방
    사성폐기물이 방출되지 아니하도록 할 것
 2.고체방사성폐기물 처리시설은 처분에 적합한 형태로 고형화 또는 안정화하거나 처분안전성이 입
  증된 용기에 넣을 수 있는 시설을 갖출 것
 3.방사성폐기물 처리시설은 방사성폐기물외의 폐기물을 처리하는 시설과 구분하여 설치하여야 하
  며,시설바닥면은 방사성폐기물이 배수구나 배수정으로 흐르도록 경사를 갖는 구조로서 방사성물
  질이 시설 밖으로 누설되거나 누설이 확산되는 것을 방지하기 위한 둑을 설치할 것
 4.방사성폐기물의 저장시설은 정상운전 및 예상운전과도시 발생되는 방사성폐기물을 발전소내에
  안전하게 저장할 수 있을 것

제33조 (
     연료취급장치 및 저장설비)①핵연료집합체 및 사용후핵연료(
                                   이하 "
                                      연료등"
                                         이라 한다)
                                              를 취급
하는 장치는 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.
 1.연료등이 임계에 도달할 우려가 없는 구조일 것
 2.붕괴열에 의하여 연료등이 녹지 아니하는 것일 것
 3.취급중에 연료등이 파손될 우려가 없을 것
 4.연료등을 넣은 용기는 취급중에 충격·
                      열 등에 견디고 쉽게 파손되지 아니하는 것일 것
 5.제4호의 용기는 내부에 연료등을 넣는 경우에 그 표면의 방사선량률이 시간당 2밀리시버트 이하
  이며,그 표면으로부터 1미터 거리의 방사선량률이 시간당 0.
                                  1밀리시버트 이하일 것.다만,방사
  선관리구역 안에서만 사용되는 것에 있어서는 그러하지 아니하다.
 6.동력원이 상실된 경우에도 연료등을 가지고 있는 것일 것
 ②연료등을 저장하는 설비는 다음 각호의 기준에 적합하게 설치되어야 한다.
 1.최적 감속조건하에서도 연료등이 임계에 도달하지 아니할 것
 2.붕괴열을 제거할 수 있는 능력과 적절한 차폐·
                           격납·
                             제한 및 정화할 수 있는 능력을 갖출 것
 3.붕괴열제거능력의 상실 및 과도한 방사선준위를 감지하고 적절한 안전조치를 취할 수 있는 능력
  을 갖출 것
 4.연료등이 충격·
          과도한 응력 및 부식 등에 의하여 손상되지 아니할 것

제34조 (
     방사선방호설비)원자로시설에는 방사선피폭을 방호하기 위하여 다음 각호의 기준에 따라 방
사선방호설비를 설치하여야 한다.
 1.종사자가 방사선구역 및 오염구역으로 출입하는 것을 관리할 수 있는 출입관리 설비를 갖출 것
 2.종사자의 보호를 위하여 방사선준위를 낮출 필요가 있는 곳에는 차폐설비를 갖출 것
 3.운전상태 및 사고상황시 방사선준위 및 유출을 감시하고 그에 따라 수집된 정보를 제어실 및 그
  밖에 필요로 하는 장소에 제공할 수 있는 설비를 갖출 것
 4.벽·
    바닥 그 밖에 방사성오염의 우려가 있는 부분의 표면은 불침투성으로 평탄하게 하여 오염의
  제거가 용이하게 할 것
 5.사람이나 설비가 방사성물질로 오염된 경우 이를 제거하기 위한 적절한 제염설비를 갖출 것
 6.오염된 공기를 환기하고 공기중 방사성물질을 제한하기 위하여 적절한 여과능력을 지닌 환기설
  비를 갖추고,오염된 공기는 방사성오염이 낮은 구역으로부터 높은 구역으로 흐르게 하며,방사
  성오염구역은 그 외부에 비하여 낮은 압력을 유지하며 누설되거나 역류되지 아니하도록 할 것
                            303
제1
   763
     2호                관         보       2
                                         011
                                           .11
                                             .11
                                               .(금요일)
제35조 (
     원자로의 노심 등)원자로의 노심과 원자로 내부구조물은 정상운전,예상운전과도 및 설계기
준사고시 예상되는 압력·
            온도·
              방사선 등에 의한 각종 조건과 지진의 영향에 의한 조건하에서도 원
자로 안전정지 및 노심냉각을 보장할 수 있는 것이어야 한다.

제36조 (
     제어재구동장치)제어재를 구동시키는 장치는 다음 각호의 기준에 적합하여야 한다.
 1.원자로의 특성에 적합한 속도로 제어재를 구동할 수 있는 것일 것
 2.제어재를 구동하기 위한 동력원이 상실된 경우에 원자로의 반응도를 증가시키는 방향으로 제어
  재를 구동시키지 아니하는 것일 것
 3.고체제어봉을 구동하는 장치에 있어서는 제어봉의 낙하 그 밖의 충격으로 제어재·
                                             핵연료집합체·
  감속재 및 반사체 등을 손괴하지 아니하는 것일 것

제37조 (
     과압방지)내압을 받는 원자로시설의 기기 및 계통에는 원자력안전위원회가 정하여 고시하는
바에 따라 과압에 대처할 수 있도록 안전밸브 또는 방출밸브 등을 설치하여야 한다.

제38조 (
     경보장치 등)①원자로시설에는 기기의 기능상실이나 잘못된 조작 등에 의하여 원자로의 운
전에 현저한 지장을 미칠 우려가 발생한 때 또는 제20조제1항제7호 및 제8호의 규정에 의한 방사성
물질의 농도 또는 동항제9호의 규정에 의한 방사선량률이 현저하게 상승한 때에 이들을 검출하여
자동적으로 경보하는 장치를 설치하여야 한다.
 ②원자로시설에는 원자로와 1차 냉각계통 및 방사성폐기물을 처리하는 설비에 관련되는 주요 기기
 들의 작동상태를 나타내는 장치를 설치하여야 한다.

제39조 (
     급경사지의 붕괴방지 등)①원자로시설이 설치되는 지역에 급경사지 또는 붕괴의 위험이 있
는 구역이 있는 경우에는 당해 경사지 등이 붕괴되지 아니하도록 하여야 한다.
 ②기초지반의 침하에 의하여 원자로시설이 손상될 우려가 있는 경우에는 기초지반의 개량 그 밖에
 적절한 조치를 하여야 한다.

제40조 (
     성능검증 부품의 사용)원자로시설의 부품중 원자로의 가동 기간 동안 성능유지가 필요하다
고 인정되는 부품은 그 성능을 경험에 의한 방법,해석에 의한 방법,또는 시험에 의한 방법중 적절
한 방법으로 검증한 후 원자로시설에 이를 설치하여야 한다.

제41조 (
     시험·
       감시·
         검사 및 보수)①원자로시설의 안전에 중요한 구조물·
                                    계통 및 기기는 구조적 건전
성·
 누설밀봉·
     기능수행 능력 및 작동성을 수명기간 동안 보장하기 위하여 안전기능의 중요도에 따른
시험·
  감시·
    검사 및 보수가 가능하도록 설계되어야 한다.
 ②주기적인 시험·
         감시·
           검사 또는 보수를 할 수 없거나 현저히 제약을 받는 기기는 예상 가능한 고
 장에 대처할 수 있도록 설계되어야 한다.
 ③원자로시설에 속하는 압력용기(
                 보조보일러를 제외한다)
                            ,배관,주요펌프 및 주요밸브는 원자력안
 전위원회가 정하여 고시하는 내압시험 누설기준에 적합하여야 한다.

제42조 (
     설계기준사고)①원자로시설은 내부 및 외부사건을 포함한 설계기준사고로 인한 주민의 방사
선 피폭이 원자력안전위원회가 정하는 방사선량 이하로 유지될 수 있도록 설계되어야 한다.
 ②설계기준사고에 대한 평가는 결정론적 방법에 의해 수행되어야 하며,그에 따른 발전소 설계에는
 설계여유도를 포함한 보수적 규정 및 기준을 적용하여야 한다.
                           304
제1
   763
     2호               관           보    2
                                       011
                                         .11
                                           .11
                                             .(금요일)
제43조 (
     기동·
       정지 및 저출력 운전의 보호설계)①원자로시설은 기동,정지 및 저출력 운전시 발생가
능한 사고로부터 발생되는 방사성물질의 유출을 가능한 한 낮게 유지하기 위하여 반응도제어 기능·
잔열제거 기능 및 격납용기 건전성을 유지하거나 신속히 복구할 수 있도록 설계되어야 한다.
 ②원자로시설은 저온정지 및 재장전 조건시 수행하는 보수활동을 포함한 제1항의 운전시 발생할
 수 있는 화재 등의 발생 가능성을 확률론적 방법으로 평가할 수 있는 것이어야 하며,그 결과로 인
 한 정상 잔열제거 기능의 상실을 예방할 수 있는 것이어야 한다.

제44조 (
     신뢰성)안전기능을 수행하는 구조물·
                       계통 및 기기는 안전기능의 중요도에 따라 충분히 높은
신뢰성을 확보하고 유지할 수 있도록 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다.
 1.구조,작동원리,수행하는 안전기능을 고려하여 다중성·
                              다양성·
                                 독립성 및 물리적 격리성을 갖출
  것
 2.단일전력·
       단일고장이 발생하는 경우에도 안전기능을 달성할 수 있을 것

제45조 (
     인적 요소)①원자로시설 종사자와 인간·
                         기계의 연계와 관련된 원자로시설의 설계에는 인적
요소가 체계적으로 반영되어야 한다.
 ②원자로시설의 설계에는 운전시 인적 오류의 발생을 최소화하기 위하여 다음 각호의 사항을 반영
 하여야 한다.
 1.운전원에게 정확한 정보를 제공하여 운전원의 판단을 용이하게 하고 잘못된 판단을 방지할 것
 2.오류를 감지하고 이를 정정하거나 보상하는 수단을 제공할 것
 3.운전원에게 의사결정 및 조치수행에 충분한 시간을 허용할 것

제46조 (
     방사선방호의 최적화)원자로시설의 설계시에는 종사자 및 외부주민이 운영중 받게될 예상피
폭선량을 평가하여 운전상태에서 예상되는 방사선피폭을 가능한 한 낮게 유지하기 위한 적합한 방
안이 고려되어야 한다.

제47조 (
     비상대응시설 및 설비)①원자로시설에는 방사선비상사고를 대비한 비상대응시설을 설치하여
야 한다.
 ②원자로시설에는 사고상황시 원자로시설내의 모든 사람들에게 경보 및 지시를 전달할 수 있도록
 적절한 경보 및 방송장치를 설치하여야 한다.
 ③원자로시설에는 비상등이 구비된 안전한 대피경로가 갖추어져야 한다.
 ④방사선비상대응시설의 위치·
               크기·
                 구조·
                   거주성 및 관련설비(
                             원자로시설의 비정상상태를 신속히 탐
 지하기 위하여 안전에 중요한 정보를 제공하는 설비를 포함한다)
                                  는 원자력안전위원회가 정하여 고
 시한다.

제48조 (
     운전제한조건의 설정·
               조정 등)①원자로시설에는 운전제한조건과 안전의 설정치 및 제한치를
설정하여야 한다.
 ②운전제한조건은 발전소의 운전조건이 설계기준 및 안전해석 결과를 만족하도록 초기시험기간 동
 안 설비의 운전특성을 반영하여 조정되어야 한다.

제49조 (
     초기시험)①초기시험계획은 안전운전에 중요한 원자로시설이 설계시 의도된 성능을 발휘하
는지를 실증하기 위하여 수립·
               이행되어야 한다.
                            305
제1
   763
     2호                 관         보     2
                                        011
                                          .11
                                            .11
                                              .(금요일)
 ②초기시험은 다음 각호의 기준에 적합하게 실시되어야 한다.
 1.정상운전 및 예상운전과도에 대한 운전절차와 운영시 수행되는 성능시험절차의 유효성이 입증될
  수 있을 것
 2.안전에 중요한 기기에 대한 상세 성능자료를 수집하고 각 계통들의 초기운전변수를 기록할 것
 ③제1항의 규정에 의하여 수행되는 초기시험의 결과는 허가신청서 등에 기재된 기준치에 적합하여
 야 한다.

                     제3절 원자로시설의 운영

제50조 (
     적용범위)①법 제26조 및 영 제41조의 규정에 의한 발전용원자로운영자가 취하여야 할 안전
 조치는 제51조 내지 제66조의 규정을 적용한다.
 ②법 제21조제1호의 규정에 의한 기술능력에 관하여는 제54조·
                                   제55조·
                                       제56조·
                                           제57조·
                                               제58조 및 제
 63조의 규정을 적용한다.

제51조 (
     방사선관리구역 등에의 조치)발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제1호의 규정에 의하여
 방사선관리구역·
        보전구역·
            제한구역을 정하고,이들 구역에서는 다음 각호의 구분에 따라 조치를 취
 하여야 한다.
 1.방사선관리구역에 관한 조치
  방사선안전관리등의기술기준에관한규칙(
                    이하 "
                       방사선안전규칙"
                              이라 한다)제3조를 준용하되,방사
  선원 표면 또는 차폐체 표면에서 30센티미터 떨어진 곳에서의 외부 방사선량률이 시간당 1밀리
  시버트를 초과하거나 초과할 우려가 있는 방사선구역의 출입구에는 무단출입을 방지하는 장치
  와 위험을 알리는 표지를 설치할 것
 2.보전구역에 대한 조치
  보전구역에 대하여는 표지를 설치하는 등 다른 장소와 구별하고 관리의 필요에 따라 사람의 출
  입제한·
     열쇠관리·
         물품반출제한 등의 조치를 할 것
 3.제한구역에 대한 조치
  가.구역 안에는 사람의 거주를 금할 것.다만,원자력안전위원회가 필요하다고 인정하는 경우로
    서 원자로 및 관계시설의 건설·
                    운영과 관련된 교육 및 훈련목적의 일시적인 체류를 제외한
    다.
  나.경계에는 울타리 또는 표지를 설치하는 등의 방법에 의하여 제한구역 경계내에 출입 및 통행
    하는 사람에 대하여 통제할 수 있는 상태를 유지할 것

제52조 (
     피폭방사선량 등에 관한 조치)①발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제2호의 규정에 의하
 여 방사선방호를 위하여 다음 각호의 조치를 취하여야 한다.
 1.방사선작업종사자·
           수시출입자 및 방사선관리구역에 일시적으로 출입하는 자의 피폭방사선량이
  선량한도를 초과하지 아니하도록 할 것
 2.방사선작업종사자가 상시 출입하는 장소에서의 공기중의 방사성물질의 농도가 유도공기중농도를
  초과하지 아니하도록 할 것
 ②제1항의 규정에 불구하고 원자로시설에 재해가 발생하거나 발생할 우려가 있는 경우 또는 원자
                            306
제1
   763
     2호                관         보     2
                                       011
                                         .11
                                           .11
                                             .(금요일)
 로의 운전에 중대한 지장을 미칠 우려가 있는 원자로시설의 손상이 생기는 경우 등 긴급을 요하는
 경우에는 방사선작업종사자로 하여금 원자력안전위원회가 정하는 바에 따라 긴급작업에 종사하게
 할 수 있다.

제53조 (
     운영기술지침서의 준수 등)발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제3호 내지 제5호의 규정에
 의하여 운영기술지침서에 관한 다음 각호의 조치를 취하여야 한다.
 1.운영기술지침서에 규정된 원자로시설의 운전제한조건이 만족되는지 점검·
                                       감시하고 만족되지 아
  니하는 경우 적합한 조치를 할 것
 2.원자로 불시정지가 발생한 경우에는 그 발생원인과 원자로시설의 손상유무에 관하여 검사하고,
  재운전을 개시하기 전에 안전성을 확인한 후 운전할 것
 3.발전용원자로운영자는 안전성증진을 위하여 운영기술지침서를 지속적으로 검토하여 필요한 경우
  에는 개정할 것

제54조 (
     운영조직)발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제4호의 규정에 의하여 다음 각호의 기준에
 적합하도록 운영조직을 구성하여야 한다.
 1.원자로시설의 안전운전에 필요한 조직 및 부서를 구성하고,업무수행에 요구되는 책임 및 권한
  을 부여할 것
 2.법 제26조제3항 및 법 제84조제2항의 규정에 의하여 원자로조종감독자면허·
                                            원자로조종사면허·
                                                    핵
  연료물질취급감독자면허 및 핵연료물질취급자면허 등의 소지자를 비롯한 유자격 종사자를 확보
  할 것
 3.비상시 대응을 위한 기능상의 책임 및 권한을 명확히 하고,발전소내·
                                       외의 연락체제를 수립할 것
 4.운전중 발생하는 안전관련사항의 검토를 위하여 공학적·
                               기술적 지원조직을 갖출 것

제55조 (
     자격 및 훈련)발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제4호의 규정에 의하여 적합한 자격을
 갖춘 자가 발전소 업무에 종사하도록 다음 각호의 조치를 취하여야 한다.
 1.발전소 업무수행에 요구되는 지식 및 경험을 갖춘 종사자를 선임할 것
 2.원자로운전·
        핵연료물질·
             방사성동위원소등의 취급은 법 제84조의 규정에 따라 자격을 갖춘 자가
  수행하게 하거나,자격을 갖춘 자의 지시·
                       감독 하에 법 제106조제1항의 규정에 의한 교육을 이수
  한 자가 수행하도록 할 것
 3.정상운전 및 사고시에 운영절차에 따라 업무를 원활히 수행할 수 있도록 발전소종사자에 대한
  훈련계획(
      법 제106조제1항의 규정에 의한 방사선작업종사자·
                                 방사선관리구역출입자에 대한 교육훈
  련과 법 제106조제2항의 규정에 의한 보수교육을 포함한다)
                                  을 수립할 것
 4.원자로운전원에 대하여 매년 약물복용 및 정신질환 등에 관한 진단을 실시하여 이상이 없는 자
  가 원자로를 운전하도록 할 것

제56조 (
     운영절차서)발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제4호의 규정에 의하여 운영절차서에 관한
 다음 각호의 조치를 취하여야 한다.
 1.발전소 운영에 필요한 행정·
                 운전·
                   시험 및 보수 등과 관련된 각종 운영절차서를 운전을 개시하기
  전에 문서로 작성하여 비치할 것
                           307
제1
   763
     2호                 관         보     2
                                        011
                                          .11
                                            .11
                                              .(금요일)
 2.운전절차서는 정상운전절차서·
                 비정상운전절차서·
                         비상운전절차서로 구성하되 정상운전·
                                           예상운전과
  도·
   설계기준사고 등 설계에 요구되는 제반 조치사항을 포함할 것

제57조 (
     인적 요소의 관리)발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제4호의 규정에 의하여 발전소를 운
 영함에 있어 인적 오류를 낮출 수 있도록 인적 요소에 의한 사고 및 사고근접 사례를 설비 및 절차
 서에 반영하고,직무 수행능력의 저하를 방지하도록 관리하여야 한다.

제58조 (
     운전경험의 반영)발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제4호의 규정에 의하여 발전소의 운
 전경험을 체계적으로 반영하기 위하여 다음 각호의 조치를 취하여야 한다.
 1.운전경험 자료를 수집·
              분석·
                관리할 것
 2.운전경험에 대한 분석결과를 설비·
                    안전성 관련 기준·
                             운영절차서 및 교육훈련에 반영할 것

제59조 (
     화재방호계획)발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제4호의 규정에 의하여 화재예방·
                                                 감지
 및 진화를 위하여 원자력안전위원회가 고시하는 바에 따라 화재방호계획을 수립하고 이를 이행하여
 야 한다.

제60조 (
     원자로의 정지운전)발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제4호의 규정에 의하여 원자로의
 정지운전에 대한 다음 각 호의 조치를 취하여야 한다.
 1.원자로의 정지운전중 안전기능에 영향을 미치는 운전변수의 제한치를 설정하고 이를 감시·
                                                 준수
  할 것
 2.원자로의 정지운전중 정상적인 잔열제거기능이 상실된 이후에도 원자로를 안전하게 보호할 수
  있도록 노심냉각과 붕괴열의 제거 및 핵분열생성물의 유출을 제한함으로써 안전을 유지할 수 있
  는 완화능력을 확보할 것
 3.원자로의 정지운전중 안전기능을 확보하기 위한 정상적인 운전절차와 비정상 상태에 대처하기
  위한 운전절차 등을 포함하는 원자로의 정지운전 관련 절차서를 만들 것

제61조 (
     노심관리 및 핵연료 취급)발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제4호의 규정에 의하여 노심
 관리 및 핵연료취급에 대한 다음 각호의 조치를 취하여야 한다.
 1.원자로에 장전되는 핵연료가 설계시 규정된 사양 및 제한치를 만족하게 하고 노심의 안전관련
  변수들을 감시할 것
 2.적절한 해석 및 감시를 통해 핵연료의 취급 및 저장시에 미임계 여유도가 유지됨을 확인할 것
 3.노심관리 및 핵연료 취급에 대한 종합적인 기록체계를 유지하여 핵연료의 건전성을 확인할 것

제62조 (
     방사선방호계획)발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제4호의 규정에 의하여 방사선방호계
 획과 관련하여 다음 각호의 조치를 취하여야 한다.
 1.원자로시설의 운영중 종사자 및 주민의 방사선피폭을 가능한 한 최소화하기 위하여 방사선피폭
  을 일으키는 모든 활동을 관리·
                  평가하는 방사선방호계획을 수립할 것
 2.방사선방호계획은 원자로시설의 설계 및 운전과 관련하여 방사선방호에 대한 충분한 지식 및 실
  무경험을 갖춘 보건물리요원에 의하여 이행되도록 하고,보건물리요원은 발전소종사자가 피폭을
  낮추도록 노력하고 필요시 수행하여야 할 보호조치를 숙지하도록 교육 및 훈련을 받게 할 것
 3.방사선방호계획의 내용 및 이행상태를 주기적으로 평가하고,이에 위반된 사항이 발생할 경우
  즉시 재발방지 조치를 할 것
                            308
제1
   763
     2호               관         보        2
                                         011
                                           .11
                                             .11
                                               .(금요일)
제63조 (
     시험·
       감시·
         검사 및 보수)①발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제5호 내지 제7호의 규정에
의하여 안전 관련 구조물·
             계통 및 기기의 안전기능 및 성능을 설계시 가정하고 의도한 대로 유지하
기 위하여 안전의 중요도를 고려한 시험·
                     감시·
                       검사 및 보수 계획을 수립하여야 하며,원자력안전위
원회가 정하여 고시하는 바에 따라 다음 각호의 조치를 취하여야 한다.
 1.안전관련 구조물·
           계통 및 기기가 시간의 경과에 따라 그 재질 및 성능이 취약화되는 정도를 감
  시·
   평가하고 필요한 조치를 할 것
 2.원자로의 안전정지·
            정지상태 유지 및 사고결과의 완화에 필요한 주요 펌프 및 밸브에 대하여 그
  성능과 시간경과에 따른 취약화 정도를 감시·
                         평가하고 필요한 조치를 할 것
 3.중성자 조사(
         조사)
           로 인하여 원자로압력용기의 재질 및 성능이 취약화되는 정도를 감시·
                                               평가하고
  필요한 조치를 할 것
 4.원자로시설의 보전과 직접 관련이 있는 계기 및 방사선측정기는 정해진 주기마다 검정·
                                                교정을
  실시할 것
 ②시험·
    감시 및 보수활동 등은 원자력안전위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 자격을 갖춘 자가
 이를 수행하여야 한다.

제64조 (
     사업소 안의 운반)①발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제8호의 규정에 의하여 원자로시
설을 설치한 사업소 안에서의 방사성물질등의 운반에 대하여 방사선안전규칙 제9조의 규정에 의한
조치를 취하여야 한다.
 ②발전용원자로운영자는 사업소외에서의 방사성물질등을 원자력안전위원회가 정하는 바에 따라 운
 반하는 경우에는 제1항의 규정에 불구하고 당해 방사성물질등을 원자로시설을 설치한 사업소 안에
 서 운반할 수 있다.

제65조 (
     사업소 안의 방사성물질등의 저장)발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제9호의 규정에 의
하여 원자로시설을 설치한 사업소 안에서의 방사성물질등의 저장을 위하여 다음 각호의 조치를 취
하여야 한다.
 1.방사성물질등의 저장에 대하여 방사선안전규칙 제8조제1호 및 제2호의 규정에 의한 조치를 할
  것.다만,방사선관리구역 안에 있는 방사성물질등의 경우에는 그러하지 아니하다.
 2.방사성물질등의 저장에 종사하는 자외의 자가 저장시설에 출입하는 경우에는 저장에 종사하는
  자의 지시에 따르도록 할 것

제66조 (
     방사성폐기물관리계획)①발전용원자로운영자는 영 제41조제1항제10호의 규정에 의하여 방사
성폐기물관리계획을 수립하여 방사성폐기물 및 유출물의 발생을 최소화하고,방사성유출물이 환경
에 미치는 영향을 가능한 한 낮게 유지하여야 한다.
 ②제1항의 방사성폐기물관리계획에는 방사성폐기물의 적절한 감시·
                                  계측·
                                    저장·
                                      운반·
                                        처리절차가 포함
 되어야 하며,방사성유출물의 환경배출에 따른 영향을 평가하기 위하여 다음 각호의 사항이 포함되
 어야 한다.
 1.발전소외 선량의 평가
 2.방사성유출물 감시설비의 운영
                          309
제1
   763
     2호                관          보     2
                                        011
                                          .11
                                            .11
                                              .(금요일)
 3.액체 및 기체유출물에 대한 시료채취분석 계획
 4.방사성폐기물의 고화공정계획 등
 ③단일 발전용원자로 및 동일 부지내 다수의 발전용원자로 운영으로 인하여 배출되는 액체 및 기
 체 유출물에 의한 제한구역 경계에서의 연간선량이 환경상의 위해방지를 위하여 원자력안전위원회
 가 정하는 제한치를 초과하지 아니하여야 한다.
 ④방사성폐기물의 처리·
            배출 및 저장은 방사선안전규칙 제10조의 규정에 의한다.

              제4절 원자로시설의 건설 및 운영에 관한 품질보증

제67조 (
     적용범위)①법 제11조제4호(
                    법 제30조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)및 법 제21조제
 4호(
   법 제30조제3항에서 준용하는 경우를 포함한다)
                            의 규정에 의한 원자로시설의 건설 및 운영에
 관한 품질보증을 위한 기술기준에 관하여는 제68조 내지 제85조의 규정을 적용한다.
 ②제1항의 규정에 의한 기술기준의 효율적 운영을 위한 세부요건은 원자력안전위원회가 정하여 고
 시한다.

제68조 (
     품질보증 조직)①법 제15조제1항의 규정에 의한 발전용 원자로설치자,법 제23조제1항의 규
 정에 의한 발전용 원자로운영자 또는 법 제32조의 규정에 의한 연구용 원자로등설치자(
                                               이하 "
                                                  사업
 자"
  라 한다)
      는 원자로 및 관계시설의 구조물·
                       계통 및 기기의 안전성과 관련된 기능에 영향을 미치
 는 업무를 수행하는 자의 권한과 의무를 명확하게 정하여야 한다.
 ②사업자는 품질보증업무를 수행하는 자가 안전성 확보를 위하여 필요하다고 판단하는 경우에는
 비용 및 작업공정에 관계없이 그 사항을 직접 경영층에 보고하고 다음 각호의 업무를 수행할 수
 있도록 충분한 권한과 조직상의 독립성을 부여하여야 한다.
 1.품질문제의 제기
 2.품질문제에 대한 해결방안의 제시
 3.해결방안의 이행여부 확인

제69조 (
     품질보증 계획)①사업자는 원자로의 건설·
                          운영 등의 업무개시 전에 품질보증계획을 수립하
 고 이를 지침서·
         절차서 또는 지시서 등의 서류로 작성하여야 한다.
 ②제1항의 품질보증계획에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.
 1.품질보증의 대상이 되는 구조물·
                   계통 및 기기와 품질보증활동에 참여하는 주요 조직과 그 기능
 2.품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 자에 대하여 업무상 필요한 교육 및 훈련에 관한 사항
 3.품질보증의 대상이 되는 구조물·
                   계통 및 기기의 품질에 영향을 미치는 업무와 그 업무의 안전성
  에 관한 관리내용
 ③제2항제3호의 업무 및 관리내용에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.
 1.업무별 적절한 장비의 사용
 2.청결상태 등 업무수행에 필요한 최적 환경
 3.업무수행에 필요한 선행요건이 있는 경우 그 요건의 충족기준
 4.그 밖에 업무의 적절한 수행을 위한 조건에 관한 사항
 ④사업자는 제1항의 품질보증계획을 작성함에 있어 다음 각호의 필요성을 고려하여야 한다.
                            310
제1
   763
     2호                   관         보   2
                                        011
                                          .11
                                            .11
                                              .(금요일)
 1.특별관리
 2.특수작업공정
 3.특수시험
 4.특수장비
 5.공구
 6.숙련도
 7.검사 또는 시험에 의한 품질확인
 ⑤사업자는 품질보증계획의 현황과 적합성을 정기적으로 점검하여야 한다.

제70조 (
     설계관리)①사업자는 품질보증의 대상이 되는 구조물·
                                계통 및 기기에 대하여 관련 기술기준
과 설계기준이 시방서·
           도면·
             절차서 및 지시서에 반영될 수 있도록 다음 각호의 조치를 취하여야 한
다.
 1.품질기준을 설계서류에 명시하고 당해 품질기준을 위배한 사항에 대한 관리를 위한 방안의 설정
 2.구조물·
      계통 및 기기의 안전성과 관련한 기능에 필수적인 재료·
                                   부품·
                                     장비 및 공정의 선정과 그
  적용의 타당성 검토
 3.설계공유영역의 확인·
             조정 및 설계참여 조직간 관계서류의 검토·
                                   승인·
                                     발행·
                                       배포 및 개정 절차의
  확립
 ②사업자는 설계검토·
           계산 또는 시험 등의 방법에 의하여 설계의 적합성을 점검하는 등 설계관리를
 위한 조치를 취하여야 하며,그 조치에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.
 1.원자로물리분석·
          응력분석·
              열유체분석 및 사고분석
 2.재료의 적합성과 가동중 검사·
                  유지 및 보수를 위한 접근성 확인
 3.제3자에 의한 설계의 적합성 입증 또는 점검
 4.검사 및 시험에 대한 허용기준의 규정
 ③사업자는 특정한 설계의 적합성을 입증하기 위하여 시험에 의한 방법을 사용하는 경우 그 시험
 계획에 최악의 설계조건에서 당해 설계에 따라 제작된 시제품에 대한 인증시험이 포함되도록 하여
 야 한다.
 ④사업자는 설계를 변경하는 경우 제1항 및 제2항의 규정에 의한 조치를 하고,최초로 설계한 자
 또는 부서로부터 그 적합성을 확인받아야 한다.다만,최초로 설계한 자 또는 부서가 없어진 경우
 등의 이유로 사업자가 다른 담당자 또는 담당부서를 지정한 경우에는 지정받은 담당자 또는 담당
 부서로부터 확인을 받을 수 있다.

제71조 (
     구매서류관리)①사업자는 자재·
                    기기 또는 용역을 구매하는 때에는 기술기준·
                                           설계기준 그 밖
에 품질보증에 필요한 사항이 구매서류에 기재되어 있는지 여부를 확인하여야 한다.자재·
                                              기기 또
는 용역에 관한 도급이나 하도급을 받는 자(
                       이하 "
                          공급자"
                             라 한다)
                                 가 자재·
                                     기기 또는 용역을 구매하
는 때에도 또한 같다.
 ②사업자는 공급자로 하여금 구매서류에 제71조 내지 제88조의 규정에 적합한 품질보증계획의 제
 출을 요구하는 사항이 포함되도록 하여야 한다.다만,원자력안전위원회가 당해 자재·
                                            기기 또는 용
 역의 특성을 고려하여 품질보증계획의 수립이 불필요하다고 인정하는 경우에는 그러하지 아니하다.
                              311
제1
   763
     2호                   관         보   2
                                        011
                                          .11
                                            .11
                                              .(금요일)
제72조 (
     지시서·
        절차서 및 도면)①사업자는 품질에 영향을 미치는 업무의 수행방법을 지시서·
                                                절차서
또는 도면에 기술하고 이행하여야 한다.
 ②사업자는 품질에 영향을 미치는 업무가 적절히 수행되었는지 여부를 결정하기 위한 정량적 또는
 정성적 판정기준을 지시서·
              절차서 또는 도면에 기술하여야 한다.

제73조 (
     구매품목 및 용역의 관리)①사업자는 구매품목 및 용역이 구매서류 등과 일치하는지 여부를
확인하는 방안을 수립하여야 하며,그 확인방안에는 다음 각호의 사항이 포함되도록 하여야 한다.
 1.공급자에 대한 평가 및 선정
 2.객관적인 품질증빙서류의 제출 및 검토
 3.공급자에 대한 검사
 4.공급자가 인도한 품목 및 용역의 검사
 ②사업자는 자재 또는 기기를 설치하거나 사용하기 전에 이들이 규격·
                                     기준 및 시방서에서 요구하는
 구매요건에 일치함을 입증하는 증빙서류를 확보하여 당해 시설에 이를 비치·
                                        관리하여야 한다.
 ③사업자는 공급자가 자재·
              기기 또는 용역의 중요도·
                           복잡도 및 분량에 따라 효과적으로 품질관리업
 무를 수행하고 있는지를 정기적으로 평가하여야 한다.

제74조 (
     품목의 식별 및 관리)①사업자는 자재·
                         부품·
                           기기 및 조립품에 대한 식별 및 관리방안을 수
립하여야 한다.
 ②사업자는 필요한 경우 품목의 제작시부터 사용시까지 제작번호·
                                  부품번호 또는 그 밖에 적절한 방
 법으로 품목 자체 또는 그 품목을 추적할 수 있는 기록에 식별표지를 하여야 하며,자재·
                                                부품·
                                                  기기
 또는 조립품 등이 부적합하거나 결함이 있을 경우에는 그 사용을 금지하도록 하여야 한다.

제75조 (
     특수작업의 관리)사업자는 용접·
                     열처리 및 비파괴검사 등 특수작업은 해당 규격·
                                              기준·
                                                시방
서 및 그 밖에 특수요건에 부합하는 절차서에 따라 자격이 있는 자에 의하여 수행되도록 관리하여
야 한다.

제76조 (
     검사)①사업자는 품질에 영향을 미치는 업무가 지시서·
                                 절차서 및 도면에 따라 수행되었는지
를 확인하기 위한 검사계획을 수립·
                  시행하여야 한다.
 ②사업자는 검사대상업무를 직접 수행하지 아니하는 자에 의하여 검사가 수행될 수 있도록 하여야
 하며,검사요원은 자재·
            기기 등의 품질을 보증하기 위하여 필요한 경우에는 작업공정마다 시험·
                                                 측
 정 또는 점검 등의 방법으로 직접검사를 실시하되,직접검사가 불가능하거나 품질에 위해한 영향을
 미치는 경우에는 작업방법·
              장비 및 작업자를 감시하는 간접적인 관리를 하여야 한다.
 ③사업자는 다음 작업을 진행하기 전에 필수적으로 검사를 받아야 하는 사항이 있는 경우 그 사항
 을 명시하도록 하여야 한다.

제77조 (
     서류관리)①사업자는 품질에 영향을 미치는 업무를 규정하는 지시서·
                                        절차서·
                                           도면 등의 서류
의 작성·
    변경을 관리하기 위하여 다음 각호의 조치를 취하여야 한다.
 1.권한을 부여받은 자 또는 부서에 의한 서류의 적합성 검토 및 작성 승인
 2.서류가 당해 업무가 수행되는 장소에 배포되어 사용되고 있는지 여부의 확인
 ②사업자는 제1항의 서류를 변경한 경우 서류의 변경사항을 최초로 검토·
                                       승인한 자 또는 부서가 이
                              312
제1
   763
     2호                  관         보   2
                                       011
                                         .11
                                           .11
                                             .(금요일)
 를 검토·
     승인하도록 하여야 한다.다만,조직의 변경 등의 이유로 사업자가 변경사항의 검토·
                                                승인을
 위하여 별도의 담당자 또는 담당부서를 지정한 경우에는 지정받은 담당자 또는 담당부서로부터 검
 토·
  승인을 받을 수 있다.

제78조 (
     시험관리)①사업자는 구조물·
                   계통 및 기기의 정상적인 운전을 보증하는 데 필요한 모든 시
험이 시험절차서에 따라 시행되고 있는지 여부를 확인하는 시험계획을 수립하여야 하며,시험계획
에는 다음 각호의 사항이 포함되어야 한다.
 1.설치전 입증시험
 2.가동전 시험
 3.운전시험
 ②사업자는 시험절차서에 당해 시험에 대한 다음 각호의 사항을 규정하여야 한다.
 1.시험의 선결조건
 2.시험에 적합한 기기 및 장비의 준비
 3.시험에 적합한 환경조건
 ③사업자는 시험결과와 시험요건의 만족 여부에 대한 확인 및 평가결과를 서류로 작성하여야 한다.

제79조 (
     측정 및 시험장비의 관리)사업자는 품질에 영향을 미치는 업무에 사용되는 공구·
                                               계기·
                                                 계측
기 그 밖에 측정 및 시험장비가 정확도를 유지할 수 있도록 이를 정기적으로 교정·
                                            관리하여야 한
다.

제80조 (
     취급·
       저장 및 운송)①사업자는 자재 및 장비를 취급·
                                저장·
                                  세척 및 출하하는 경우 작업지시
서와 검사지시서에 따라 품목의 손상 또는 변질을 방지하여야 한다.
 ②사업자는 특수품목의 취급시 불활성가스환경·
                        특정습도 및 온도조건 등 특별한 보호환경이 필요한
 경우에는 이를 명시하고,적절한 조치를 취하여야 한다.

제81조 (
     검사·
       시험 및 운전의 상태)사업자는 해당 시설의 각 품목의 검사결과,시험 및 운전의 상태
에 대한 다음 각호의 사항을 각인·
                  꼬리표·
                     작업카드 그 밖에 적절한 방법을 사용하여 표시하여야 한
다.
 1.검사 및 시험 합격여부
 2.구조물·
      계통 및 기기의 운전상태

제82조 (
     부적합한 품목의 관리)①사업자는 기술기준에 부적합한 자재·
                                    부품 및 기기(
                                           이하 "
                                              부적합품
목"
 이라 한다)
      의 사용이나 설치를 방지하기 위한 관리방안을 수립하고,다음 각호의 사항을 포함하
는 절차서를 작성하여야 한다.
 1.부적합품목의 식별방안
 2.문서화
 3.격리
 4.처리
 5.관련 조직에 대한 통보
 ②부적합품목은 절차서에 따라 검토한 후 현상태사용·
                            폐기·
                              수리 또는 재작업으로 분류하고,이에
 따라 처리하여야 한다.
                             313