yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
차고지는 화기를 취급하는 장소 또는 인근의 건축물로부
     터 5m 이상(인근의 건축물이 1층인 경우에는 3m 이상)
     의 거리를 확보하여야 한다.
     실내에 있는 인화성, 산화성, 자연발화성 물질의 운반차
3)   량의 차고지는 벽ㆍ바닥ㆍ보ㆍ서까래 및 지붕이 내화구       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     조 또는 불연재료로 된 건축물의 1층에 설치하여야 한다.
     운반차량을 운영하는 자는 세차 후 폐수를 모을 수 있는
4)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     집수조를 갖춘 세차시설에서 세차를 하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


라. 운반
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                    검사방법        검사결과        비고
     물질을 운반할 때에는 운반책임자 또는 운반차량의 운전
     자에게 그 물질의 위해 예방에 필요한 사항을 주지시켜야
     한다. 또한, 「화학물질관리법」 제15조에 따른 운반계획서
1)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
     를 제출하지 아니하는 자는 운반하는 물질의 명칭, 함량,
     수량 및 물질에 대한 방재요령을 기재한 카드를 운반차량
     에 비치하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


마. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                     검사방법       검사결과      검사원 특기사항

1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                         전수확인       적 부

2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수                 전수확인       적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
   2. 1) 및 2)에 관한 검사내용은 국내 유해화학물질 취급사업장에서 신속하게 취급하여야하는 사유가 있어 산업통상자원부 장관이
   확인하는 경우에는 차기 정기검사 이전까지 확인할 수 있다.
   3. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
   4. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.
[별지 제12호 서식]

               유해화학물질 취급시설 설치(최초정기)검사표
                          (사외 배관 이송 시설 및 설비)


[시설현황]

          시설명                    취급물질명                  연간 취급량
[검사내역]
가. 배관설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                  검사내용                         검사방법        검사결과   비고
     배관의 재료는 해당 물질의 취급에 적합한 기계적 성질 및
     화학적 성분을 가지는 것이어야 한다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감
       시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록
       체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리
       시스템을 구축한 경우
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인
1)                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
       배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의
       유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하
       는 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기
       반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우
     라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법
       령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
     배관은 물질을 안전하게 수송할 수 있는 적절한 구조를 가
     지고 있어야 한다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감
       시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록
       체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리
       시스템을 구축한 경우
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인
2)                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
       배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의
       유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하
       는 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기
       반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우
     라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법
       령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우

     배관은 유해화학물질을 안전하게 취급할 수 있는 적절한
     강도 및 두께를 가지고 있어야 한다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감
       시 시스템(압력계, 감지기 등을 말한다)을 통한 인터록
       체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른 안전관리
       시스템을 구축한 경우
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인
3)                                          서면검사 후 샘플링확인   적 부
       배관 두께측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의
       유효한 시험계획을 수립하고 수행 결과를 기록관리하
       는 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기
       반검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우
     라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른 법
       령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
검사내용                            검사방법        검사결과   비고
     배관의 접합은 물질의 누출을 방지할 수 있도록 확실한 방법으
     로 하고, 설계압력이 0.2MPa를 초과하는 배관의 경우에는 용
     접 접합부 20%에 대하여 비파괴시험을 하여야 한다. 다만, 다
     음 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 비파괴시험을 실시한
     것으로 본다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시
       시스템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록 체계 등 공정운
       전 실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경
4)     우                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인
       배관 두께측정계획을 수립하고 수행 결과를 기록 관리하
       는 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반
       검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우
     라) 2015년 1월 1일 이후부터 2017년 12월 21일 이전에 착공
       한 시설로서 화학물질관리법 제24조 제2항에 따라 실시
       한 검사결과서를 갖춘 경우
     배관 등은 최고사용압력(사용 상태에서 배관에 걸리는 최고
     압력을 말한다. 이하 같다) 또는 설계압력의 1.25배 이상의
     압력으로 내압시험(불연성의 액체 또는 기체를 이용하여 실
     시하는 시험을 포함한다)을 실시하여 누출 그 밖의 이상이
     없는 것으로 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하
     는 경우에는 내압시험을 실시한 것으로 본다.
     가) 내압시험 대상인 배관의 일부분을 신규설치·보수 작
       업 등의 이유로 용접 시 해당 배관 용접부의 100%가
       비파괴시험(방사선투과, 초음파 탐상)에 합격한 경우
     나) 최고사용압력 1MPa 이하의 배관 중 이음매 없는 1인
       치 이하의 배관을 사용압력 이상으로 내압시험을 실
5)                                              서면검사 후 샘플링확인   적 부
       시한 경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 주기적
       (검사항목, 시설의 규모 등을 고려하여 사업장 자체적
       으로 세운 관리계획의 주기를 의미한다. 이하 같다.)
       두께 측정, 경도측정, 열화상 점검, 기밀시험 등의 시
       험실시 결과서를 하나 이상 갖춘 경우
     라) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 공급차
       단 인터록 체계 등 공정운전 실시간 모니터링에 따른
       안전관리 시스템을 구축한 경우
     마) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서, 다른
       법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
     지상에 설치한 배관등에는 외면부식을 방지하기 위한 도장
6)                                  서면검사 후 샘플링확인               적 부
     을 실시하여야 한다.
                         가. 물질의 주입구 및 토출구
                            는 화학사고 예방ㆍ대응
                                          서면검사 후 샘플링확인         적 부
                            에 지장이 없는 장소에
                            설치할 것
     물질의 주입구 및 토출구는
7)                   나. 물질의 주입구 및 토출구
     다음의 기준을 따라야 한다.
                        는 물질을 주입하거나 토
                        출하는 호스 또는 배관과 서면검사 후 샘플링확인             적 부
                        결합이 가능하고 물질의
                        유출이 없도록 할 것
검사내용                        검사방법       검사결과   비고
                      다. 물질의 주입구 및 토출구
                         에는 물질의 주입구 또는
                         토출구가 있다는 내용과
                                       서면검사 후 샘플링확인      적 부
                         화학사고 예방과 관련된
                         주의사항을 표시한 게시
                         판을 설치할 것
                      라. 물질의 주입구 및 토출구
                         에는 개폐가 가능한 밸브 서면검사 후 샘플링확인      적 부
                         를 설치할 것
     지하에 설치한 배관에는 그 배관이 부식되는 것을 방지하
     기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 2014년 12월
     31일 이전 착공한 사외배관으로서, 유·누출 여부 확인 등에
8)                                       서면검사 후 샘플링확인    적 부
     대한 안전점검대장 작성을 통해 관리하는 경우, 다른 법령
     에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하게 설치
     된 것으로 본다.
     배관의 안전에 영향을 미칠 수 있는 신축이 생길 우려가
9)                                  서면검사 후 샘플링확인         적 부
     있는 부분에는 신축 흡수 조치를 강구해야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


나. 배관의 설치 등
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                  검사내용                       검사방법        검사결과   비고
     배관은 수송하는 물질의 특성 및 설치환경의 조건을 고
     려하여 위해의 염려가 없도록 설치하고, 이송 시설은 다
     음의 장소 외의 장소에 설치하여야 한다. 다만, 지형상황
     등 부득이한 사유가 있어 안전에 필요한 조치를 한 경우
     이거나 2014년 12월 31일 이전 착공한 사외배관 이송시
     설로서, 하천, 도로를 횡단하는 배관 등에 대한 차량 충
     돌 등 외력으로부터 보호할 수 있는 경계책, 방호구조물
     등을 설치한 경우, 주기적인 두께측정 등 사외배관의 부
1)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     식 관리를 통한 관리체계를 유지하는 경우에는 적절하
     게 설치된 것으로 본다.
     가. 철도 및 도로의 터널 안
     나. 고속국도 및 자동차전용도로(「도로법」 제61조제1
        항에 따라 지정된 도로를 말한다)의 차도ㆍ길어깨
        및 중앙분리대
     다. 호수ㆍ저수지 등으로서 수원이 되는 곳
     라. 급경사지역으로서 붕괴의 위험이 있는 지역
     배관을 지상 또는 지하에 설치하는 경우에는 손상을 받
     지 않도록 적절한 기준에 의하여 설치하여야 한다. 다만,
     2014년 12월 31일 이전 착공한 사외배관으로서, 유·누출
2)                                        서면검사 후 샘플링확인   적 부
     여부 확인 등에 대한 안전점검대장 작성을 통해 관리하
     는 경우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
     에는 적절하게 설치된 것으로 본다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


다. 제어설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                   검사내용                         검사방법        검사결과   비고

1)   밸브는 원칙적으로 이송기지 또는 전용부지내에 설치할 것 서면검사 후 샘플링확인            적 부


     밸브는 그 개폐상태가 당해 밸브의 설치장소에서 쉽게 확인
2)                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
     할 수 있도록 할 것


3)   밸브를 지하에 설치하는 경우에는 점검상자 안에 설치할 것 서면검사 후 샘플링확인           적 부


     밸브는 당해 밸브의 관리에 관계하는 자가 아니면 수동으로
4)                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
     개폐할 수 없도록 할 것

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.



라. 이송기지 및 기타시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                   검사내용                         검사방법        검사결과   비고
     이송시설의 기초는 그 설비에 유해한 영향을 끼치지 않도
     록 필요한 조치를 하여야 한다. 다만, 2014년 12월 31일 이
     전 착공한 사외배관 이송시설로서, 하천, 도로를 횡단하는
1)   배관 등에 대한 차량 충돌 등 외력으로부터 보호할 수 있는        서면검사 후 샘플링확인    적 부
     경계책, 방호구조물 등을 설치하거나, 주기적인 두께측정
     등 사외배관의 부식 관리를 통한 관리체계를 유지하는 경
     우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.
                       가. 피그장치는 배관의 강도와
                          동등 이상의 강도를 가질      서면검사 후 샘플링확인    적 부
                          것

                       나. 피그장치는 당해 장치의 내
                          부압력을 안전하게 방출할
                          수 있고 내부압력을 방출
                                             서면검사 후 샘플링확인    적 부
                          한 후가 아니면 피그를 삽
                          입하거나 배출할 수 없는
     피그장치를 설치하는 경우에       구조로 할 것
2)     는 다음의 기준을 따라야
                       다. 피그장치는 배관 내에 이상
       한다.
                          응력이 발생하지 아니하도      서면검사 후 샘플링확인    적 부
                          록 설치할 것

                       라. 피그장치를 설치한 장소의
                          바닥은 물질이 침투하지
                          아니하는 구조로 하고 누
                                             서면검사 후 샘플링확인    적 부
                          출한 물질이 외부로 유출
                          되지 아니하도록 배수구
                          및 집수설비를 설치할 것
검사내용                            검사방법        검사결과   비고
                         마. 피그장치의 주변에는 너비
                            3m 이상의 공지를 보유할
                            것. 다만, 펌프실내에 설치      서면검사 후 샘플링확인   적 부
                            하는 경우에는 그러하지
                            아니하다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


마. 사고예방 시설기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                    검사내용                            검사방법        검사결과   비고
     이송시설에는 이상사태가 발생하는 것을 방지하고 이상사
1)   태 발생 시 그 확대를 방지하기 위하여 비상전력설비를 설치            서면검사 후 샘플링확인   적 부
     하여야 한다
     유해성이 높은 이송시설에 부착된 배관에는 긴급 시 물질의
     누출을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 마련하고, 필요한
2)                                               서면검사 후 샘플링확인   적 부
     곳에는 역류 및 역화를 방지할 수 있는 적절한 장치를 설치
     하여야 한다.

     배관계(배관등 및 물질 이송에 사용되는 일체의 부속설비를
3)   말한다. 이하 같다)에는 펌프의 작동상황 등 배관계의 운전            서면검사 후 샘플링확인   적 부
     상태를 감시하는 장치를 설치하여야 한다.

     배관계에는 압력 또는 유량의 이상변동 등 이상한 상태가
4)   발생하는 경우에 그 상황을 경보하는 장치를 설치하여야 한             서면검사 후 샘플링확인   적 부
     다.
     배관계에는 배관내의 압력이 최대상용압력을 초과하거나
     유격작용 등에 의하여 생긴 압력이 최대상용압력의 1.1배를
5)                                               서면검사 후 샘플링확인   적 부
     초과하지 않도록 제어하는 장치(이하 “압력안전장치”라 한
     다)를 설치하여야 한다.


                         가. 압력안전장치ㆍ누출검지
                           장치ㆍ긴급차단밸브 그
                           밖의 안전설비의 제어회
                                                 서면검사 후 샘플링확인   적 부
                            로가 정상으로 있지 아니
                            하면 펌프가 작동하지 아
     배관계에는 다음의 제어기능         니하도록 하는 제어기능
6)   을 가진 안전제어장치를 설치
     하여야 한다.
                         나. 안전상 이상상태가 발생한
                            경우에 펌프ㆍ긴급차단밸
                            브 등이 자동 또는 수동으
                                                 서면검사 후 샘플링확인   적 부
                            로 연동하여 신속히 정지
                            또는 폐쇄되도록 하는 제어
                            기능
     배관계에는 안전상 필요에 따라 접지 및 절연 등의 조치를
7)                                               서면검사 후 샘플링확인   적 부
     하여야 한다.
     배관장치에는 낙뢰 등으로부터 설비를 보호하기 위하여 KS
8)   C IEC 62305-1,2,3,4(피뢰 시스템)에서 정하는 규격의 피뢰설   서면검사 후 샘플링확인   적 부
     비를 설치한다.
검사내용                         검사방법       검사결과   비고
      배관계에는 누출을 확인할 수 있는 적절한 조치를 하여야
9)                                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
      한다.
      배관을 지하에 매설한 경우에는 안전상 필요한 장소에 누출
      검지구를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에
      해당하는 경우에는 누출검지구를 설치한 것으로 본다.
      가. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 공정운전
10)                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
        조건(온도, 압력, 유량 등을 말한다)에 대해 안전점검 수
        행 및 기록·관리하는 경우
      나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 다른 법령
        에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우


      배관에는 하천, 해상 및 해저, 산림지역, 도로, 철도를 횡단하
      여 설치하는 경우에는 횡단하는 부분의 양 끝에 긴급차단밸
      브를 설치하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는
      경우에는 적절하게 설치된 것으로 본다.
      가. 이중배관(도로 및 철도의 경우 충돌방지벽 포함) 또는
       철근콘크리트의 방호구조물을 설치한 경우
      나. 2014년 12월 31일 이전 착공한 사외배관으로서, 전기방
11)                                           서면검사 후 샘플링확인   적 부
            식(외부전원법, 희생양극법 등)의 검사 또는 두께측정
            을 실시하는 경우
      다. 2014년 12월 31일 이전 착공한 사외배관으로서, 공정운
            전조건(온도, 압력, 전류 등)에 대해 안전점검 수행 및
            기록관리를 하는 경우
      라. 2014년 12월 31일 이전 착공한 사외배관으로서, 다른
       법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우



                          가. 이송기지에는 비상벨장치
                            및 확성장치를 설치하여      서면검사 후 샘플링확인   적 부
                            야 한다.
      이송취급소에는 다음의 기준
12) 에 따른 경보설비를 설치하여
                          나. 증기를 발생하는 물질을
      야 한다.
                            취급하는     펌프실등에는
                                              서면검사 후 샘플링확인   적 부
                            증기 경보설비를 설치하
                            여야 한다.

비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


바. 피해저감시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                     검사내용                        검사방법        검사결과   비고
      액체상태 유해화학물질 이송기지에는 당해 이송기지 밖으
      로 물질이 유출되는 것을 방지할 수 있도록 부지경계선에
1)                                            서면검사 후 샘플링확인   적 부
      유해화학물질의 확산을 차단할 수 있는 조치를 취하여야
      한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
사. 사외배관 이송시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

      안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의
 1)   수리 등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완    서면검사 후 샘플링확인   적 부
      전히 열어놓아야 한다.
      이송기지의 구내에는 관계자 외의 자가 함부로 출입할 수
      없도록 경계표시를 하여야 한다. 다만, 주위의 상황에 의하
 2)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
      여 관계자 외의 자가 출입할 우려가 없는 경우에는 그러하
      지 아니하다.
      배관을 보호하기 위하여 온도상승 방지 조치 등 필요한 조
 3)                                      서면검사 후 샘플링확인   적 부
      치를 마련하여야 한다.
비고 : 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.


아. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                       검사방법        검사결과   검사원 특기사항

1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                         전수확인        적 부

2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수                 전수확인        적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
   2. 1) 및 2)에 관한 검사내용은 국내 유해화학물질 취급사업장에서 신속하게 취급하여야하는 사유가 있어 산업통상자원부 장관이
   확인하는 경우에는 차기 정기검사 이전까지 확인할 수 있다.
   3. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
   4. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.
[별지 제13호 서식]

                   유해화학물질 취급시설 정기•수시검사표
                               (제조ㆍ사용 시설 및 설비)


[시설현황]

            시설명                        취급물질명            연간 취급량




[검사내역]
가. 배관설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                   검사내용                         검사방법    검사결과     비고

     배관 또는 그 배관(제조ㆍ사용시설 또는 그 배관의 밸브나 콕은
     제외한다) 중 유해화학물질이 접촉하는 부분에 대해서는 유해
     화학물질에 의하여 그 부분이 부식되어 폭발ㆍ화재 또는 누출
1)                                              샘플링확인   적 부
     되는 것을 방지하기 위하여 물질의 종류ㆍ온도ㆍ농도 등에 따
     라 부식이 잘 되지 않는 재료를 사용하거나 도장(塗裝) 등의 조
     치를 하여야 한다.

     배관의 덮개ㆍ플랜지ㆍ밸브 및 콕의 접합부는 유해화학물질의
     누출을 방지할 수 있도록 적절한 개스킷을 사용하고 접합면을
     서로 밀착시키는 등 확실한 방법으로 하고, 설계압력이 0.2MPa
     를 초과하는 배관의 경우에는 용접 접합부 20%에 대하여 비파
     괴시험을 하여야 한다. 다만, 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우
     에는 비파괴시험을 실시한 것으로 본다.
     가) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 내부 감시
       시스템(압력계, 감지기 등)을 통한 인터록 체계 등 공정운전
2)     실시간 모니터링에 따른 안전관리 시스템을 구축한 경우            샘플링확인   적 부
     나) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 주기적인 배
       관 두께측정계획을 수립하고 수행 결과를 기록 관리하는
       경우
     다) 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 위험도기반
       검사(RBI)등의 시스템을 구축하여 운영하는 경우
     라) 2015년 1월 1일 이후부터 2017년 12월 21일 이전에 착공
       한 시설로서 화학물질관리법 제24조 제2항에 따라 실시한
       검사결과서를 갖춘 경우
     제조ㆍ사용 시설 및 설비 중 밸 가. 밸브 등에는 그 밸브 등의
     브 등의 경우에는 다음의 기준       개폐방향(조작스위치에
3)   에 따라 취급자가 그 밸브 등을      의하여 그 밸브 등이 설       샘플링확인   적 부
     적절히 조작할 수 있도록 조치       치된 저장설비에 안전상
     하여야 한다.                중대한 영향을 미치는 밸
검사내용                     검사방법    검사결과   비고
                        브 등에는 그 밸브 등의
                        개폐상태를 포함한다)을
                        색채 등으로 표시하여 구
                        분되도록 하여야 한다.
                     나. 밸브 등(조작스위치로 개
                        폐하는 것은 제외한다)이
                        설치된 배관에는 그 밸브
                        등의 가까운 부분에 쉽게
                                          샘플링확인   적 부
                        알아볼 수 있는 방법으로
                        그 배관내의 물질의 종류
                        및 방향이 표시되도록 하
                        여야 한다.

                     다. 상시 사용하지 않는 밸브
                        등은 자물쇠를 채우거나
                        봉인하는 등의 조치를 하
                        여야 한다. 다만, 긴급 시
                                          샘플링확인   적 부
                        에 사용하는 것이거나 일
                        반인의 출입이 철저히 통
                        제된 구역의 경우에는 그
                        러하지 아니하다.

                     라. 밸브 등을 조작하는 장소에
                        는 밸브 등의 기능 및 사용
                        빈도에 따라 그 밸브 등을
                                          샘플링확인   적 부
                        확실히 조작하는 데 필요한
                        발판과 조명도를 확보해야
                        한다.
                     마. 안전밸브 또는 방출밸브에
                        설치된 스톱밸브는 그 밸브
                        의 수리 등을 위하여 특별
                                          샘플링확인   적 부
                        히 필요한 때를 제외하고는
                        항상 완전히 열어 놓아야
                        한다.
     배관을 지상에 설치하는 경우에는 풍압ㆍ지반침하 및 온도
     변화에 안전한 구조의 지지물에 설치하고, 지면에 닿지 아니
     하도록 하여야 하며 배관의 외면에 부식방지를 위한 도장을
4)                                        샘플링확인   적 부
     하여야 한다. 다만, 불변강관 또는 부식의 우려가 없는 재질
     의 배관의 경우에는 부식방지를 위한 도장을 아니할 수 있
     다.
가. 금속성 배관의 외면에는
                             부식방지를 위하여 도장
                                             샘플링확인   적 부
                             ㆍ코팅 또는 전기방식 등
                             의 필요한 조치를 할 것


                     나. 배관의 접합부분(용접에
                       의한 접합부 또는 물질의
                       누출의 우려가 없다고 인
                       정되는 방법에 의하여 접
                       합된 부분을 제외한다)에
                       는 물질의 누출여부를 점
      배관을 지하에 매설하는 경   검할 수 있는 점검구를 설
 5)   우에는 다음의 기준에 적합   치할 것. 다만, 2014년 12
      하게 하여야 한다.       월  31일 이전 착공한 배관      샘플링확인   적 부
                       으로서 공정운전조건(온
                       도, 압력, 전류)에 대해 안
                       전점검 수행 및 기록관리
                       를 하는 경우이거나, 다른
                       법령에 따라 실시한 검사
                       결과 합격한 경우에는 점
                       검구를 설치한 것으로 본
                       다.

                          다. 지면에 미치는 중량이 당
                            해 배관에 미치지 아니하    샘플링확인   적 부
                            도록 보호할 것
      배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로
 6)                                          샘플링확인   적 부
      마감처리를 하여야 한다.
      배관에 가열 또는 보온을 위한 설비를 설치하는 경우에는
 7)                                          샘플링확인   적 부
      안전하게 유지될 수 있도록 관리하여야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.




나. 안전밸브 등
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                      검사방법    검사결과       비고
      제조·사용시설 중 다음의 어느 하나에 해당하는 설비에 대
      해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성
      능과 규격을 갖춘 안전밸브 또는 파열판 등(이하 "안전밸
      브 등"이라 한다)을 설치하여야 한다. 다만, 안전밸브 등에
      상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.
      가) 압력용기(안지름이 150mm 이하인 압력용기는 제외하
       며, 압력 용기 중 관형 열교환기의 경우에는 관의 파열
1)                                           샘플링확인   적 부
       로 인하여 상승한 압력이 압력용기의 최고사용압력 또
       는 설계압력을 초과할 우려가 있는 경우만 해당한다)
      나) 정변위 압축기
      다) 토출측에 차단밸브가 설치된 정변위 펌프(공압구동식
       펌프로서, 펌프 설계압력이 토출배관 설계압력을 초과
       하지 않는 경우에는 제외한다.)
      라) 배관(2개 이상의 밸브에 의하여 차단되어 대기온도에
검사내용                     검사방법    검사결과          비고
      서 액체의 열팽창에 의하여 파열될 우려가 있는 것으로
      한정한다)
     마) 그 밖의 제조ㆍ사용 설비 및 그 부속설비로서 해당 설
      비의 최고사용압력 또는 설계압력을 초과할 우려가 있
      는 것
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


다. 그 밖의 제조•사용시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                     검사방법    검사결과          비고

     다음에 해당하는 제조ㆍ사용 시설을 설치하는 경우에는 내부
     의 이상 상태를 조기에 파악하기 위하여 온도계ㆍ유량계ㆍ압
     력계 등의 필요한 계측장치를 설치하여야 한다.
     가. 발열반응이 일어나는 반응장치
     나. 증류ㆍ정류ㆍ증발ㆍ추출 등 분리를 하는 장치
     다. 가열시켜 주는 물질의 온도가 가열되는 유해화학물질의
       분해온도 또는 발화점보다 높은 상태에서 운전되는 설비
1)                                        샘플링확인    적 부
     라. 반응폭주 등 이상 화학반응에 의하여 유해화학물질이 발생
       할 우려가 있는 설비
     마. 온도가 섭씨 350도 이상이거나 게이지 압력이 980킬로
        파스칼 이상인 상태에서 운전되는 설비
     바. 가열로 또는 가열기
     사. 기타 가열ㆍ냉각 등 유해화학물질의 취급에 수반하여 온
       도변화가 생기는 설비


     유해화학물질을 취급하는 건축물의 구조는 바닥에 물이 고
2)                                        샘플링확인    적 부
     이지 아니하는 구조이어야 한다.


                     가. 압송에 사용하는 설비를
                        운전하는 사람(이하 이
                        조에서 "운전자"라 한다)
                        이 보기 쉬운 위치에 압
                                          샘플링확인    적 부
                        력계를 설치하고 운전자
                        가 쉽게 조작할 수 있는
     액체 유해화학물질을 동력을     위치에 동력을 차단할 수
                        있는 조치를 할 것
     사용하여 호스로 압송(壓送)
     하는 작업을 하는 경우에는
3)                   나. 호스와 그 접속용구는 압
     해당 압송에 사용하는 설비    송하는 부식성 액체에 대
     에 대하여 다음의 조치를 하   하여 내식성(耐蝕性), 내열    샘플링확인    적 부
                       성 및 내한성을 가진 것을
     여야 한다.            사용할 것
                      다. 호스에 사용정격압력을
                         표시하고 그 사용정격압
                                          샘플링확인    적 부
                         력을 초과하여 압송하지
                         아니할 것
                      라. 호스 내부에 이상압력이
                                          샘플링확인    적 부
                         가하여져 위험할 경우에
검사내용                     검사방법    검사결과          비고
                        는 압송에 사용하는 설비
                        에 과압방지장치를 설치
                        할 것

                      마. 호스와 호스 외의 관 및
                         호스 간의 접속부분에는
                         접속용구를 사용하여 누     샘플링확인    적 부
                         출이 없도록 확실히 접속
                         할 것

     유해화학물질 제조ㆍ사용시설이 설치된 건축물에는 환기설
     비를 설치하여야 한다. 다만, 공조설비 등이 설치되어 유효
     하게 배출(제10조제1호의 기준에 따라 설치된 경우에 한한다)
4)                                        샘플링확인    적 부
     가 되는 건축물이거나 건축물의 목적상 환기가 불가능한 구
     조의 건축물 또는 성능준수가 어려운 구조에는 환기설비를
     설치하지 아니할 수 있다.

     부식성 물질을 취급하는 건축물은 물질이 스며들 우려가 있
5)   는 부분에 대하여는 부식되지 아니하는 재료로 피복하여야       샘플링확인    적 부
     한다.

     유해화학물질 제조ㆍ사용시설 및 그 밖의 공작물에는 유해
     화학물질을 취급하는데 필요한 채광 및 조명 설비를 설치하
6)                                        샘플링확인    적 부
     여야 한다. 다만, 조명설비가 설치되어 유효하게 조도가 확
     보되는 건축물에는 채광설비를 갖추지 아니할 수 있다.

                     가. 접지에 의한 방법         샘플링확인    적 부
     인화성, 산화성, 자연발화성
     유해화학물질을 취급함에 있 나. 공기 중의 상대습도를 70%    샘플링확인    적 부
     어서 정전기가 발생할 우려     이상으로 하는 방법
7)   가 있는 설비에는 다음의 어
                     다. 공기를 이온화하는 방법      샘플링확인    적 부
     느 하나에 해당하는 방법으
     로 정전기를 유효하게 제거 라. 기타 위와 동등 이상의 성
     하여야 한다.            능을 확보하는 정전기 제     샘플링확인    적 부
                        거방법
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


라. 검지•경보설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                     검사방법    검사결과          비고

     액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화재를
     미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야 한다. 다
     만, 다음 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지
     아니하다.
1)
     가. 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 제조ㆍ사용하는 시설      샘플링확인    적 부
       중 「산업표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1
       종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 타법에서 정하는
       기준에 따라 방폭구조 전기기계ㆍ기구를 설치한 시설의
       경우