<div data-bbox="168 103 246 117" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="433 103 453 117" data-label="Page-Header"><p>단</p></div>
<div data-bbox="539 103 560 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="682 103 831 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="130 125 210 485" data-label="Text"><p>12. “전용배전반”이라 함은 소방화로 전용의 것으로서 개폐기, 과전류차단기, 계기 그 밖의 배전용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="215 125 295 485" data-label="Text"><p>13. “공용배전반”이라 함은 소방화로 및 일반화로 전용의 것으로서 개폐기, 과전류차단기, 계기 그 밖의 배전용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="300 125 380 485" data-label="Text"><p>14. “전용분전반”이라 함은 소방화로 전용의 것으로서 분기 개폐기, 분기과전류차단기 그 밖의 배전용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="385 125 475 485" data-label="Text"><p>15. “공용분전반”이라 함은 소방화로 및 일반화로 전용의 것으로서 분기개폐기, 분기과전류차단기 그 밖의 배전용기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="480 125 565 485" data-label="Text"><p>제4조(인입선 및 인입구 배선의 시설) ①인입선은 특정소방대상물에 화재가 발생할 경우에도 화재로 인한 손상을 받지 않도록 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="570 125 625 485" data-label="Text"><p>②인입구배선은 옥내소화전설비의화재안전기준(KFSC 102) 별표 1의 규정에 따른 내부배선으로 하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="630 125 710 485" data-label="Text"><p>제5조(특별고압 또는 고압으로 수전하는 경우) ①일반전기사업자로부터 특별고압 또는 고압으로 수전하는 비상전원 수전설비는 방화구획형, 옥외개방형 또는 큐비클(Cubicle)형으로 하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="715 125 745 485" data-label="Text"><p>1. 전용의 방화구획 내에 설치할 것</p></div>
<div data-bbox="750 125 825 485" data-label="Text"><p>2. 소방화로배선은 일반화로배선과 불연성 벽으로 구축할 것. 다만, 소방화로배선과 일반화로배선을 15cm 이상 떨어져 설치한 경우는 그러하지 아니한다.</p></div>
<div data-bbox="830 125 860 485" data-label="Text"><p>3. 일반화로부터 과부하, 지락사고 또는 단락사고가 발생할 경우에도</p></div>
<div data-bbox="130 505 210 865" data-label="Text"><p>라 한다) 제9조제1항 및 동법률시행령(이하 “령”이라 한다) 별표 4의 소방시설에 설치하여야 하는 비상전원수전설비는 이 기준에 따라 설비를 설치하고 유지·관리하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="215 505 295 865" data-label="Text"><p>제3조(정의) 이 기준에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같다.<br/>1. “전기사업자”라 함은 전기사업법 제2조제2호의 규정에 따른 자를 말한다.</p></div>
<div data-bbox="300 505 355 865" data-label="Text"><p>2. “인입선”이라 함은 전기설비기술기준 제2조제8호의 규정에 따른 것을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="360 505 420 865" data-label="Text"><p>3. “인입구배선”이라 함은 인입선 연결점으로부터 특정소방대상물 내에 시설하는 인입개폐기에 이르는 배선을 말한다</p></div>
<div data-bbox="425 505 480 865" data-label="Text"><p>4. “인입개폐기”라 함은 전기설비기술기준 제190조의 규정에 따른 것을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="485 505 540 865" data-label="Text"><p>5. “과전류차단기”라 함은 전기설비기술기준 제43조 및 제95조 제4호의 규정에 따른 것을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="545 505 600 865" data-label="Text"><p>6. “소방화로”라 함은 소방부하에 전원을 공급하는 전기회로를 말한다.</p></div>
<div data-bbox="605 505 625 865" data-label="Text"><p>7. “일반화로”라 함은 소방화로 이외의 전기회로를 말한다.</p></div>
<div data-bbox="630 505 685 865" data-label="Text"><p>8. “수전설비”라 함은 전력수급용 계기용변성기·주차단장치 및 그 부속기기를 말한다.</p></div>
<div data-bbox="690 505 710 865" data-label="Text"><p>9. “변전설비”라 함은 전력용변압기 및 그 부속장치를 말한다.</p></div>
<div data-bbox="715 505 770 865" data-label="Text"><p>10. “전용큐비클식”이라 함은 소방화로용의 것으로 수전설비, 변전설비 그밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="775 505 860 865" data-label="Text"><p>11. “공용큐비클식”이라 함은 소방화로 및 일반화로 전용의 것으로서 수전설비, 변전설비 그 밖의 기기 및 배선을 금속제 외함에 수납한 것을 말한다.</p></div>
<div data-bbox="480 880 515 895" data-label="Page-Footer"><p>245</p></div>