yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
24. 비상조명등ㆍ휴대용비상조명등 성능시험조사표
가. 설치상태개요
                         항                          목
              설치 형식          [ ]일반 조명과 겸용               [ ] 전용
              설치 장소
 비상조명등         조명도
                [LUX]
              비상 전원       [ ]자가발전설비 [ ]축전지설비       [ ]전기저장장치 [ ]내장형

 휴 대    용     전원 공급       [ ]건전지식                       [ ]충전식 배터리식
 비상조명등        설치 장소

나. 성능 및 점검항목
                                                                       결과
번호                      점 검 항 목 (NFSC 304)                       (양호○, 불량×, 해당없음/)

     비상조명등 (제4조)
     ｏ설치 위치 적정(거실, 지상에 이르는 복도ㆍ계단, 그 밖의 통로) 여부
     ｏ설치된 장소 각 부분 바닥 기준의 조도 적정(1lx 이상) 여부
     ｏ점검스위치 설치 여부(예비전원 내장형의 경우)
     ｏ비상조명등 설치제외 적정 여부
     ｏ비상전원 설치장소
       - 점검 편의성 적정 여부
 1
       - 화재ㆍ침수 등 재해방지환경 적정 여부
       - 방화구획 적정 여부
       - 비상조명등 설치 적정 여부
     ｏ비상전원의 종류 적정 여부
     ｏ비상전원 유효작동 시간 적정 여부
     ｏ상용전원 전원공급 중단 시 비상전원 자동전환 적정 여부
     ｏ비상전원설비 외 다른 설비ㆍ물품의 설치 또는 비치 적정 여부

     휴대용비상조명등 (제4조)
     ｏ설치 대상 및 설치수량 적정 여부
     ｏ설치 높이, 부착(고정) 적정 여부
     ｏ어둠 속에서 위치를 확인할 수 있는 구조인지 여부
 2
     ｏ자동 점등 여부
     ｏ방전방지조치(건전지) 및 상시 충전(충전식 배터리) 여부
     ｏ건전지 및 충전식 배터리 용량 적정(20분 이상) 여부
     ｏ휴대용비상조명등 설치제외 적정 여부
     별도 첨부
 3   ｏ비상전원설비 성능시험조사표(예비전원 비내장형의 경우)
     ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역

비고   ｏ비상조명등, 휴대용비상조명등 설치제외 장소 :

※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
  ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                       210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                       - 93 -
25. 소화용수설비 성능시험조사표
가. 설치상태개요                                                                                 (2쪽 중 1쪽)

                             항                            목

       방   식   [ ]흡수식                             [ ]가압식


                 종별     [ ]일반수조 [ ]고가수조 [ ]압력수조 [ ]가압수조 [ ]그 밖의 것 :


               설치위치                층                      실


                             수조방식             [ ]전용             [ ]겸용
       수   원
                 수조          수조재질             [ ]콘크리트           [ ]기타(           )


                             보유량(㎥)                                유효수량(㎥)


               ㅇ 지면으로부터 저수조 바닥까지의 수직거리(지하수조) :                                   m

 소화
                    설치위치                              층               실
 수조
 및                                      토출량( ℓ/min)              전양정(m)                전압(V)
                    [ ]전용
저수조
                    [ ]겸용
               펌프
        가압
               방식
        송수                                전력(㎾)               내연기관 연료종류              연료탱크용량(ℓ)
                    [ ]전동기
        장치
                    [ ]내연기관


                물올림장치            ㅇ유효수량 :              ℓ       ㅇ급수방식 :            ㅇ급수관 :        A

               기동스위치 위치          [ ]채수구 부근            [ ]방재실          [ ]기 타 :

       채수구     [ ]원형(호칭지름 :             ㎜)                    [ ]각형(호칭 :             ㎜)


       흡수관     ㅇ 투입구 직경 : 가로                 ㎝,   세로              ㎝
       투입구     ㅇ 표지 : [ ]유       [ ]무

               ㅇ 수도배관 호칭지름 :                  ㎜
상수도소화용수설비      ㅇ 소화전 호칭 지름 :                  ㎜
               ㅇ 설치장소 :
※ 소화수조의 경우 이미 설치된 것에 대해서는 점검시만 기재할 것.
                                                                          210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                             - 94 -
나. 성능 및 점검항목                                                     (2쪽 중 2쪽)

구분                점 검 항 목 (NFSC 401, NFSC 402)                    결과
                                                            (양호○, 불량×, 해당없음/)

            ｏ저수량 적정 여부
      수원
            ｏ설치제외 적정(0.8m3/min 이상의 유수) 여부

            ｏ소방차 접근 용이성 적정(2m 이내까지 접근) 여부
      흡수관
            ｏ크기 및 수량 적정 여부
      투입구
            ｏ“흡수관투입구” 표지 설치 여부

            ｏ소방차 접근 용이성 적정(2m 이내까지 접근) 여부
            ｏ결합금속구 구경 적정 여부
      채수구
            ｏ채수구 수량 적정 여부
            ｏ채수구 지면으로부터 설치높이 적정 여부

            ｏ가압송수장치 설치조건(지표면으로부터 4.5m 이상 깊이) 및 설치
소
화            제외조건 충족 여부
수           ｏ방수압력 적정(채수구에서 1.5kg/cm2) 여부
조
            ｏ펌프 위치 적정(접근ㆍ점검 편의성, 화재ㆍ침수 등 재해 우려) 여부
및           ｏ동결방지조치 또는 동결우려 없는 장소 설치 여부
            ｏ펌프 전용 설치 여부
저
수           ｏ겸용 펌프 설치 시 성능 적정 여부
조           ｏ펌프 흡입측 연성계ㆍ진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부
      가압
            ｏ성능시험배관 설치 적정 여부
      송수
            ｏ순환배관 설치 적정 여부
      장치
            ｏ보호판 부착한 기동스위치 채수구 직근 설치 여부
            ｏ물올림장치 설치 적정(전용 여부, 유효수량, 배관구경, 자동급수) 여부
            ｏ내연기관 기동은 채수구에서 원격조작 및 기동표시 적색등 설치여부
            ｏ내연기관 방식 기동장치 또는 원격조작(적색등 설치) 가능 여부
            - 제어반에 내연기관 자동기동 및 수동기동 가능 여부
            - 상시 충전 축전지설비 설치 및 내연기관 연료 확보 여부
            ｏ“소화용수설비펌프” 표지 설치 여부 또는 가압송수장치를 다른
             설비와 겸용 시 겸용설비 이름표시 부착 여부

            ｏ인입 수도배관의 호칭지름(75mm 이상) 적정 여부
  상수도       ｏ호칭지름 100㎜이상 소화전 접속 여부
소화용수설비
            ｏ소화전 위치 적정(소방자동차 진입 용이성) 여부
            ｏ대상물과 소화전 간 거리(140m 이하) 적정 여부

            ※ 상수도소화용수설비 방수압력(Mpa) 및 방수량(ℓ/min) :

     비고



※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
  ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                    210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                    - 95 -
26. 거실제연설비 성능시험조사표
가. 설치상태개요                                                                            (3쪽 중 1쪽)


                          항                      목


  제연구획의        ㅇ제연구역 면적                   최대:                     ㎡
   구조 등        ㅇ제연구획의 구조                  [ ]내화         [ ]불연            [ ]그밖의 것:



   제연방식         [ ]단독       [ ]공동                 [ ]상호                [ ]기타



        설치위치                        층
 배출용
/급기용
 송풍기     용량     ㅇ풍량:              ㎥/min              ㅇ정압:               Pa



 배기용     용량     ㅇ정격출력:              KW

/급기용
 전동기    구동방식    [ ]직결방식                   [ ]벨트구동방식



   기동장치         [ ]자동(감지기 연동)             [ ]수동                           [ ]원격조정



 배출구 설치위치       [ ]천장면                    [ ]천장 직하                           [ ]그밖의 것:



        풍도구조    [ ]내화     [ ]불연           [ ]기타:

배출풍도등
        구획댐퍼    [ ]무      [ ]FD           [ ]SD             [ ]SFVD      [ ]그밖의 것



  옥외배출구         [ ]옥상         [ ]그밖의 것:



 옥외공기유입구        [ ]옥상         [ ]그밖의 것:



        급기방식    [ ]강제유입       [ ]자연유입                  [ ]인접구역유입(상호제연)

 급기구
        풍도구조    [ ]내화         [ ]불연                    [ ]그밖의 것

                                                                      210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                        - 96 -
나. 성능 및 점검항목                                              (3쪽 중 2쪽)

번호                   점 검 항 목 (NFSC 501)                 결과
                                                 (양호○, 불량×, 해당없음/)
     제연설비 (제4조)
     ｏ제연구역 설정 적정(면적, 거실과 통로 상호제연, 통로 보행중심선 길이,
      직경, 층 구분) 여부
     ｏ제연구역 구획방식(보ㆍ제연경계벽ㆍ벽)
 1
     - 재질, 변형ㆍ파괴되지 않고 연기누설 없는 기밀성 재료 사용 여부
     - 제연경계 폭, 수직거리 적정 설치 여부
     - 제연경계벽 배연 시 기류에 의한 흔들림 없는 구조 설치 여부
     - 가동식 급속한 하강 없는 구조 설치 여부

     제연방식 (제5조)
     ｏ예상제연구역
     - 화재 시 연기배출과 동시에 공기유입되는 구조 설치 여부
 2   ｏ바닥면적 50m2 미만인 통로와 인접한 거실의 제연방식 적정(통로배출로
      갈음) 여부
     ｏ예상제연구역 제외 적정(주요구조부가 내화구조이고, 불연 또는 난연
      재료로 마감하고, 가연물이 없는 통로) 여부

     배출량 및 배출방식 (제6조)
 3   ｏ예상제연구역 배출량 적정 여부
     ｏ공동예상제연구역 배출량 산정 방식 및 배출량 적정 여부
     배출구 (제7조)
 4   ｏ배출구 설치 위치 적정 여부
     ｏ예상제연구역 각 부분으로부터 배출구까지의 거리 적정 여부
     공기유입방식 및 유입구 (제8조)
     ｏ공기유입방식 적정 여부
     ｏ공기유입구 설치 위치 적정 여부
 5   ｏ공기 유입 속도 적정 여부
     ｏ유입공기 분출 각도 적정 여부
     ｏ공기유입구 크기 적정 여부
     ｏ공기유입량 적정 여부
     배출기 및 배출풍도 (제9조)
     ｏ배출기 배출능력 적정 여부
     ｏ배출기와 배출풍도 사이 캔버스 내열성 보유 여부
 6   ｏ배출기 전동기 부분과 배풍기 부분 분리 여부
     ｏ배풍기 내열성 단열재 단열처리 여부
     ｏ배출풍도 재질 및 두께 적정 여부
     ｏ배출기 흡입측 및 배출측 풍속 적정 여부
     유입풍도 등 (제10조)
 7   ｏ유입풍도 풍속 및 두께 적정 여부
     ｏ옥외에 면하는 배출구 및 공기유입구 설치 적정 여부
                                             210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                              - 97 -
(3쪽 중 3쪽)

번호                  점 검 항 목 (NFSC 501)                         결과
                                                         (양호○, 불량×, 해당없음/)

     제연설비의 전원 및 기동 (제11조)
     ｏ가동식의 벽ㆍ제연경계벽ㆍ댐퍼 및 배출기 정상 작동(화재감지기 연동) 여부
 8
     ｏ예상제연구역 및 제어반에서 가동식의 벽ㆍ제연경계벽ㆍ댐퍼 및 배출기
      수동 기동 가능 여부

     별도 첨부
 9   ｏ비상전원설비 성능시험조사표
     ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역




비고




※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
 ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                              - 98 -
27. 특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비 성능시험조사표
가. 설치상태개요                                                                                     (4쪽 중 1쪽)

■ 건 축 물 개 요

                                식            조      가          /       층        동 연면적                ㎡
 건 물 구 조
                  특별피난계단 개소 비상용승강기                      대 피난용승강기 대 부속실겸용                       개소

■ 설 비 개 요(해당 장소명:                             )

          구       분                                        점       검       항     목

                                    [ ] 부속실단독제연                        [ ] 계단실 및 부속실 동시 제연
    제 연 구 역 (제 연 방 식)               [ ] 계단실단독제연                        [ ] 비상용승강기승강장단독제연
                                    [ ] 기타
                                    [ ] 급기용 :
              설 치 위         치
                                    [ ] 배출용 :
                                    [ ] 급기용                                                      ㎾
송   풍 기       전        동    기
                                    [ ] 배출용                                                      ㎾
                                    [ ] 급기용                            ㎥/min,                  Pa
              풍 량, 정 압
                                    [ ] 배출용                            ㎥/min,                  Pa

                                    구         조 [ ] 내화구조                   [ ] 기타 :
              수 직          풍 도
급 기 풍 도                             내부마감재료 [ ] 아연도금강판                      [ ] 기타

              기 타 풍 도

              기 동 대         상       [ ] 전층                                 [ ] 부분층(          개층)
    기 동
              기 동 방 식               [ ] 전용감지기            [ ] 화재감지기 연동
              (급기댐퍼 개방)             [ ] 자동소화설비(스프링클러설비등) 연동

                                    [ ] 평상시 자동폐쇄장치에 의한 닫힘 유지
출   입 문       제연구역 출입문
                                    [ ] 일시 고정장치 설치(화재감지기에 의한 해정)

                      방      식      [ ] 자연배출                               [ ] 기계배출(배출용 송풍기)
              수
              직       구      조      [ ] 내화구조                               [ ] 기타 :
              풍
유 입 공 기
              도
배    출             내 부 마 감          [ ] 아연도금강판                             [ ] 기타 :


                                    [ ] 배출구(창문, 환기구, 배출기)
              기              타
                                    [ ] 공조겸용제연설비                           [ ] 해당없음


     과 압 방        지 장 치             [ ] 플랩댐퍼                               [ ] 기타 :

          비        고                ※ 설비개요 작성시 최대 구역 1개소 기입

                                                                                210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                                  - 99 -
나. 성능 및 점검항목                                                  (4쪽 중 2쪽)

번호                 점 검 항 목 (NFSC 501A)                      결과
                                                      (양호○, 불량×, 해당없음/)

     제연구역의 선정 (제5조)
 1
     ｏ제연구역 선정 적정 여부


     차압 등 (제6조)
     ｏ제연구역과 옥내 사이 최소차압 적정 여부
 2   ｏ제연설비 가동 시 출입문 개방력 적정 여부
     ｏ비개방층 최소차압 적정 여부
     ｏ부속실과 계단실 차압 적정 여부(계단실과 부속실 동시 제연의 경우)


     급기량 등 (제7조, 제8조, 제9조)
 3   ｏ급기량 적정 여부
     ｏ누설량 및 보충량 산정 적정 여부


     방연풍속 (제10조)
 4
     ｏ방연풍속의 적정 여부


     과압방지조치 (제11조)
     ｏ과압방지조치 적정 여부
 5
     ｏ과압방지장치 자동압력 조정 성능 확보 여부
     ｏ자동차압ㆍ과압조절형 댐퍼 성능 적정 여부(자동차압ㆍ과압조절형 댐퍼를 사용한 경우)


     누설틈새의 면적 등 (제12조)
 6
     ｏ제연구역의 출입문등의 크기 및 개방방식이 설계시와 동일 여부


     유입공기의 배출 (제13조, 제14조, 제15조)
     [ ]수직풍도에 따른 배출
     ｏ수직풍도 내화구조 적합 여부
     ｏ수직풍도 내부면 재질 적정 여부
     ｏ수직풍도 관통부 배출댐퍼 설치 상태 적정(재질, 개폐여부 확인 기능,
      작동상태ㆍ기밀상태 점검, 이ㆍ탈착 구조, 감지기 동작에 따른 개방구
      조, 내부단면적, 돌출구조) 여부
 7
     ｏ배출용송풍기 설치상태 적정(내열성능, 풍량, 감지기 연동) 여부(기계
      배출식의 경우)
     ｏ상부 말단 구조 적정(빗물 유입방지, 옥외 풍압 영향 방지 조치) 여부
     [ ]배출구에 따른 배출
     ｏ개폐기 설치 상태 적정(빗물 유입방지, 옥외 방향 개방 및 옥외 풍압에
      의한 자동 폐쇄) 여부
     ｏ개폐기 개구면적 산정 적정 여부
                                                 210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                  - 100 -
(4쪽 중 3쪽)

번호                 점 검 항 목 (NFSC 501A)                결과
                                               (양호○, 불량×, 해당없음/)

     급기 (제16조)
     ｏ동일 수직선상 부속실 동시 급기 여부(부속실 제연방식의 경우)
     ｏ부속실 수직풍도 또는 전용수직풍도를 통한 급기 여부
      (계단실ㆍ부속실 동시 제연방식의 경우)
8    ｏ전용수직풍도 또는 급기풍도ㆍ급기송풍기 연결을 통한 급기 여부
      (계단실 단독 제연방식의 경우)
     ｏ수직풍도별 전용 송풍기로의 급기 여부
     ｏ비상용승강기의 승강로 급기풍도 사용 여부(비상용승강기의 승강장 제연
      방식의 경우)


     급기구 (제17조)
     ｏ급기송풍기 설치 상태 적정(설치 위치, 출입문과의 이격) 여부
     ｏ계단실 설치 개수 적정 여부
     ｏ급기댐퍼 재질 적정 여부
     ｏ차압범위 수동 설정기능 및 개구율 자동조절 기능 적정 여부
9     (자동차압ㆍ과압조절형 댐퍼를 설치한 경우)
     ｏ개구율 수동조절 기능 적정 여부
      (자동차압ㆍ과압조절형이 아닌 댐퍼를 설치한 경우)
     ｏ감지기 연동에 의한 댐퍼 개방 여부
     ｏ댐퍼 종류(전기적 방식ㆍ기계적 방식)별 기준 및 배출댐퍼 기준 준용
      적정 여부


     급기풍도 (제18조)
     ｏ수직풍도 내화구조 적합 여부
10
     ｏ수직풍도 내부면 재질 적정 여부
     ｏ수직풍도 외의 풍도 재질, 두께 및 누설량 적정 여부


     급기송풍기 (제19조)
     ｏ송풍기 급기량 적정 여부
11   ｏ풍량조절장치 설치 및 정상 작동 여부
     ｏ풍량 실측 가능한 유효한 조치 적정 여부
     ｏ설치장소 적정(화재영향, 접근ㆍ점검 용이성) 여부


     외기취입구 (제20조)
     ｏ설치위치 적정(오염공기 유입 방지, 배기구 등으로부터 이격거리) 여부
12
     ｏ빗물ㆍ이물질 유입방지 구조 적정 여부
     ｏ옥외의 풍속과 풍향에 영향 받지 않는 구조 여부
                                           210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]



                                 - 101 -
(4쪽 중 4쪽)

번호                    점 검 항 목 (NFSC 501A)                           결과
                                                              (양호○, 불량×, 해당없음/)

      제연구역 및 옥내의 출입문 (제21조)
      [제연구역의 출입문]
      ｏ폐쇄상태 유지 또는 화재 시 자동폐쇄 구조 여부
 13   ｏ자동폐쇄장치 폐쇄력 적정 여부
      [옥내의 출입문]
      ｏ폐쇄상태 유지 또는 화재 시 자동폐쇄 구조 여부
      ｏ자동폐쇄장치 폐쇄력 적정 여부
      수동기동장치 (제22조)
      ｏ수동기동장치 설치위치 적정 여부
      ｏ수동기동장치 조작시 관련 장치(급기댐퍼, 배출댐퍼 또는 개폐기, 급기
 14
       송풍기, 유입공기 배출용 송풍기, 출입문 개폐장치) 정상작동 여부
      ｏ수동발신기 조작시 관련 장치(급기댐퍼, 배출댐퍼 또는 개폐기, 급기송
       풍기, 유입공기 배출용 송풍기, 출입문 개폐장치) 정상작동 여부
      제어반 (제23조)
      ｏ비상용축전지 확보 및 용량 적정 여부
 15   ｏ제어반 감시 및 원격조작 기능 적정(급기송풍기, 유입공기 배출용 송풍기,
       출입문 개방 및 해정, 수동기동장치 작동, 선로 단선, 예비전원의 감시 및
       원격조작) 여부

      별도 첨부
 16   ｏ비상전원설비 성능시험조사표
      ｏ형식승인용품 및 성능인증용품 사용내역



비고



※ “가”의 설치상태개요의 [ ]란에는 해당 부분에 √ 표를 한다. “나”의 성능 및 점검항목의 비고란에는 특정소방대상물의 위치
  ㆍ구조ㆍ용도 및 소방시설의 상황 등이 이 표의 항목대로 기재하기 곤란하거나 이 표에서 누락된 사항을 기재한다.
                                                       210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                       - 102 -
[붙임1]
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 성능시험 세부조사표
                                                                               <갑 지>



가. 제연구역과옥내사이차압, 방화문개방력, 비개방층차압, 평균방연풍속, 유입공기배출량

                               비개방층        비개방층                    유입공기
              차압/개방력                                 평균방연풍
                               차압 Pa       차압 Pa                  배출구배출량
 제연구역                                                  속                      비 고
            차압          개방력    -방화문        -방화문                     ㎥/h
                                                       m/s
            Pa           N    1개층 개방      2개층 개방                 (기계배출식 등)
             ~           ~          ~        ~            ⁄
             ~           ~          ~        ~            ⁄
             ~           ~          ~        ~            ⁄
             ~           ~          ~        ~            ⁄

* 측정값은 최저값과 최고값, 평균값 등을 기록한다.
* 계측기 및 측정오차의 최대허용범위는 측정값의 ±10%로 한다.



나. 송풍기 검사

                                                    송풍기 검사
 송풍기번호 또는                                                                    비 고
                    송풍기 규격                풍량         전류          전압
 제연구역                                                                   (송풍기 설치층)
                                          ㎥/h         A           V
                   ㎥/h ×      Pa×   kW
                   ㎥/h ×      Pa×   kW
                   ㎥/h ×      Pa×   kW
                   ㎥/h ×      Pa×   kW



다. 계측기

                  형식(MODEL) 및 기기         교정일과 성적서             기기편차 또는
    계측기명                                                                     비 고
                         번호               유효기간            평균측정편차 % 등
                                                                 ~
                                                                 ~
                                                                 ~
                                                                 ~

※ 첨부 : 국가 공인기관의 계측기 교정성적서 사본


* 계측기명 : 측정 계측기명 기록
* 형식(MODEL) 및 기기 번호 : 교정성적서에 있는 형식(MODEL) 및 기기번호 기록한다.
* 교정일과 성적서 유효기간 : 교정성적서에 있는 교정날짜와 유효기간을 기록한다.
* 교정성적서 2면 기기편차 또는 평균측정편차의 최소 및 최대값, 평균값 등은 필요시 백분율로 환산하여 기록할 수 있다.
* 국내 교정기관에서 교정검사가 불가능한 경우 제조사의 교정성적서를 첨부할 수 있다.
* 사용 계측기의 최대허용오차는 교정성적서의 측정범위 내 표준 입력값의 ±5%범위 이내여야 한다.


 성능시험실시자         업체명:                                책임기술자:

 * 제연설비의 성능시험을 별도의 업체에서 실시한 경우 성능시험 실시자를 기록한다.




                                          - 103 -
<을 지>
나. 송풍기 검사

       송풍기 번호 또는       측정풍량
                                  전류(A)         전압(V)         비고
       제연구역             (㎥/h)




※ 첨부 : 송풍기 풍량 측정 기록지
※ 도면 또는 측정기록지에는 측정위치를 표기한다.

(비고)
1. 제연구역과 옥내 간의 차압은 전 층 측정을 원칙으로 한다.
2. 제연구역의 방화문이 모두 닫힌 상태에서 전 층 제연구역의 옥내 방화문 개방력 측정을 원칙으로 한다. 단, NFSC501A 제5
   조 1호 및 3호에 해당하는 경우 옥내 및 계단 방화문의 개방력을 모두 측정하는 것을 원칙으로 한다.
3. 방연풍속
  - 송풍기에서 가장 먼 층을 기준으로 제연구역 1개층 (20층 초과시 연속되는 2개층) 제연구역과 옥내간의 측정을 원칙으로
       하며 필요시 그 이상으로 할 수 있다.
  - 방연풍속은 최소 10점 이상 균등 분할하여 측정하며, 측정시 각 측정점에 대해 제연구역을 기준으로 기류가 유입(-) 또는
       배출(+) 상태를 측정지에 기록한다.
  - 유입공기배출장치(있는 경우)는 방연풍속을 측정하는 층만 개방한다.
  - 직통계단식 공동주택은 방화문 개방층의 제연구역과 연결된 세대와 면하는 외기문을 개방할 수 있다.
4. 비개방층 차압
  - 비개방층 차압은 “3호 방연풍속”의 시험 조건에서 방화문이 열린층의 직상 및 직하층을 기준층으로 하여 5개층마다 1개
       소 측정을 원칙으로 하며 필요시 그 이상으로 할 수 있다.
  - 20개층까지는 1개층만 개방하여 측정한다.
  - 21개층부터는 2개층을 개방하여 측정하고, 1개층만 개방하여 추가로 측정한다.
  ※ 부식실과 면하는 옥내의 출입문이 2개소 이상인 경우 그 중 크기가 최대인 출입문 1개소를 개방하여 측정할 것
5. 유입공기 배출량
  - 기계배출식은 송풍기에서 가장 먼 층의 유입공기배출댐퍼를 개방하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.
  - 기타 방식은 설계조건에 따라 적정한 위치의 유입공기배출구를 개방하여 측정하는 것을 원칙으로 한다.
6. 송풍기 풍량 측정
  - “3호 방연풍속”의 시험 조건에서 송풍기 풍량은 피토관 또는 기타 풍량측정 장치를 사용하고, 송풍기 전동기의 전류, 전압을
       측정한다.
  - 이 때 전류 및 전압 측정값은 동력제어반에 표시되는 수치를 기록할 수 있다.




                                      - 105 -
<을 지>

                                           송풍기 풍량 측정 기록지
 제연구역 및 송풍기 :                                                     회 측정의 평균풍속 :       m/s

 풍량(㎥/h)=속도(m/s)×단면적(㎡)×3,600 :                     ㎥/h           풍도크기 :
       가로
                     1        2        3        4     5       6     7      8     9         10
 세로
        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
       10



(비고)
 1. 일반사항
   - 풍량 측정점은 덕트 내의 풍속, 시공상태, 현장 여건 등을 고려하여 송풍기의 흡입측 또는 토출측 덕트에서 정상류가 형
       성되는 위치를 선정한다. 일반적으로 엘보 등 방향전환 지점 기준 하류쪽은 덕트직경(장방형 덕트의 경우 상당지름)의
       7.5배 이상 상류쪽은 2.5배이상 지점에서 측정하여야 하며, 직관길이가 미달하는 경우 최적위치를 선정하여 측정하고 측
       정기록지에 기록한다.
   - 피토관 측정시 풍속은 아래공식으로 계산한다.
       V = 1.29   P v ( V : 풍속 m/s, P v : 동압 Pa )
   - 풍량 계산은 아래공식으로 계산한다.
       Q = 3, 600VA ( Q : 풍량 ㎥/h, V : 평균풍속 m/s, A : 덕트의 단면적
  2. 송풍기 풍량 측정위치는 측정자가 쉽게 접근할 수 있고 안전하게 측정할 수 있도록 조치하여야 한다.
  3 동일면적 분할법 사례




                                                    - 106 -
원형덕트 또는 송풍기 흡입구 피토관 이송 측정점(동일면적
                                                       장방형 덕트 피토관 이송 측정점(동일면적 분할법)
                     분할법)




ㆍ 300mm이상인 경우 총 20개 지점 측정                           ㆍ 최소 16점이며 64점 이상을 넘지 않도록 한다.
ㆍ 측정점 위치)                                           ㆍ 64점 이하 측정시 a, b의 간격은 150mm 이하 일 것
                                                    ㆍ L=1,100일 경우
 측정점1      측정점2      측정점3      측정점4      측정점5
 0.0257D   0.0817D   0.1465D   0.2262D   0.3419D     1,100/150=7.33, 측정점은 8개소
                                                     a=1,100/8=137.5mm
주) D : 원형 덕트의 직경




                                                   - 107 -
28. 연결송수관설비 성능시험조사표
가. 설치상태개요                                                                                             (3쪽 중 1쪽)

                                          항                              목

              [ ] 건       식                       [ ] 습        식
방     식
              [ ] 전       용                       [ ] 겸        용

              [ ] 옥내소화전설비                         [ ] 스프링클러설비                    [ ] 그 밖의 것

겸용설비          [ ] 전층 설치                           [ ] 전층 설치                      [ ] 전층 설치
              [ ] 일부층 설치                          [ ] 일부층 설치                     [ ] 일부층 설치

              ㅇ 쌍구형 :                 개
송수구수                                                        개폐밸브                 [ ] 유        [ ] 무
              ㅇ 단구형 :                 개

입상관수

방수구위치 [ ] 복도ㆍ통로                                     [ ] 계단실                         [ ] 계단등의 부근


방수구 층         별       층       층   층       층   층     층      층       층    층    층    층      층     층      층   층    층

 등
       방수구
 설치
 수량    방수용
       기구함

                       [ ]KSD 3562 [ ]KSD 3507 [ ]KSD 5301(동관) [ ]KSD 3576(스테인레스관)
          배    관       [ ]KSD 3595(스테인레스관) [ ]KSD 3583(아크용접강강관)[ ]소방용합성수지배관
                       [ ]그 밖의 것 :
배관 등
          이    음       [ ] 용접/나사          [ ] 그루브          [ ] 플랜지          [ ] 그 밖의 것 :


       방식조치            [ ] 방식테이프감기                [ ] 테프론테이프감기                [ ] 라이닝관           [ ] 그밖의 것:

          설치위치                        층            실           압력조절장치 [ ] 유                  [ ] 무


                          ㅇ 토출량 :                  ℓ/min           ㅇ 토출구경 :                  ㎜
       펌프 전동기
                          ㅇ 전양정 :                      m           ㅇ 출력 :                    ㎾
 가압
 송수    기동장치위치 [ ] 송수구                         [ ] 방재실                  [ ] 그 밖의 것 :
 장치
                          ㅇ 비상전원회로 : [ ]내화전선                    [ ]전선관 매설         [ ]그 밖의 것 :
          배        선
                          ㅇ 그 밖의 회로 : [ ]내열전선 [ ]전선관 노출 [ ]전선관매설                                 [ ]그 밖의 것 :

       중간수조용량                                                  ㎥

비 고       ※ 방수구, 방수용기구함은 설치 수를 기재한다.
                                                                                      210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]




                                                           - 108 -
나. 성능 및 점검항목                                                (3쪽 중 2쪽)

번호                 점 검 항 목 (NFSC 502)                    결과
                                                   (양호○, 불량×, 해당없음/)
     송수구 (제4조)
     ｏ설치장소 적정 여부(소방차 쉽게 접근, 잘보이는 곳, 소방차부서공간)
     ｏ개폐밸브 설치 장소 적정 여부
     ｏ송수구 구경 및 형태(쌍구형) 적정 여부
     ｏ송수압력범위 표시 표지 적정설치 여부
 1   ｏ송수구 설치 개수 적정 여부
     ｏ지면으로부터 설치 높이 적정 여부
     ｏ자동배수밸브ㆍ체크밸브 설치 여부 및 설치 상태 적정 여부
     ｏ송수구 마개 설치 여부
     ｏ연결송수관설비송수구 표시 설치 적합 여부
     ｏ소방시설 별 송수구 적정 구분 표시 여부
     배관 등 (제5조)
     ｏ주배관 구경 적정 여부(100mm 이상)
     ｏ건물 높이에 따른 설비방식 적정 여부(31m 또는 11층 이상은 습식)
     ｏ배관의 재질 적정 여부
 2   ｏ소방용합성수지배관 성능인증 적합 여부 및 설치 적정 여부
     ｏ겸용 급수배관 구경 적정 여부
     ｏ수직배관 설치 적정(내화구조로 구획된 계단실ㆍ파이프덕트 등에 설치) 여부
     ｏ다른 설비 배관과의 구분방식 적정 여부(보온재 적색&배관구분 설치)
     ｏ분기배관 성능인증 적합 여부
     방수구 (제6조)
     ｏ설치층, 설치개수, 설치위치 적정 여부
     ｏ방수구 형태 및 구경 적정 여부
 3   ｏ방수구 호스접결구 높이 적정 여부
     ｏ위치표시(표시등, 축광식표지) 적정 여부
     ｏ개폐기능 설치 여부 및 상태 적정(닫힌 상태) 여부
     ｏ방수구 설치제외 층의 적정 여부
     방수기구함 (제7조)
     ｏ설치층, 설치위치 적정 여부
 4
     ｏ호스 및 관창 비치 적정 여부
     ｏ 방수기구함 축광식 표지 설치 여부
     가압송수장치 (제8조)
     ｏ펌프 설치환경 적정 여부(접근ㆍ점검 편의성 확보, 화재ㆍ침수 등 피해 우려)
     ｏ동결방지조치 여부 또는 동결 우려 없는 장소 설치 여부
     ｏ겸용 펌프 성능 확보 가능 여부(겸용인 경우)
     ｏ펌프 흡입측 연성계ㆍ진공계 및 토출측 압력계 설치위치 적정 여부
     ｏ성능시험배관 설치 적정 여부
 5
     ｏ순환배관 설치 적정 여부
     ｏ펌프 정격토출량 적정 여부
     ｏ펌프 토출압력(양정) 적정 여부
     ｏ방수구 개방시 자동기동, 수동스위치 조작에 기동 여부
     ｏ수동기동스위치 설치 상태 적정(2개 이상 설치, 송수구 부근 1개 설치,
      높이, 수납상태, 표지 부착, 접지 등) 여부
                                              210mm×297mm [백상지(80g/㎡)]


                                  - 109 -