yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
(13쪽 중 8쪽)

다. 소방시설등 유지관리

                                    평가점수
                                             가중치      점수
분야     항목             세부항목            (ⓐ)                       비고
                                              (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                    [1~5점]

                합계                    -      6.110
                소화기의 종류, 배치, 압력 적
                                             0.063
      소화기구             합성
                 기타 소화기구의 적합성                0.049

                가압송수장치 성능 및 작동 상태            0.139
     옥내·외 소화
                     방수압력 적절성                0.111
        전
                 기타 소화전설비의 적절성               0.073
소화
                가압송수장치 성능 및 작동 상태            0.209

                가스계소화설비등의 작동상태               0.228
     자동소화설비
                헤드 및 감지기의 작동 여부              0.147
       (장치)
                자동 작동 및 유지관리 상태              0.176

                기타 자동소화설비의 적절성               0.142

      자동화재      감지기 설치 및 회로 감시상태             0.321
      탐지설비        감지기 작동 및 적응성               0.264
경보              경보 소리측정 (가장 들리지 않
      음향장치                                   0.167
                  을 만한 곳에서 측정)
     기타 경보설비      감시기능 등의 적합성                0.052

      피난기구        설치 및 사용의 적합성               0.134

피난   인명구조기구       설치 및 사용의 적합성               0.067
     기타 피난구조
                  설치 및 사용의 적합성               0.035
        설비
                  송풍기, 댐퍼 등의 작동              0.091
소화    제연설비(거     최소 차압 및 개방력 등의
                                             0.098
활동   실, 급기가압)         적합성
·용                   시스템의 적합성                0.081
 수
     기타 소화활동
                  설치 및 사용의 적합성               0.033
     설비, 용수설비
      내화구조      내화구조 및 내화피복 등 상태             0.212
                    외부마감재료
                                             0.068
                  (불연, 준불연, 난연)
구조                  내부마감재료
       마감재                                   0.089
                  (불연, 준불연, 난연)
                    필로티 마감재료
                                             0.066
                  (불연, 준불연, 난연)
                                               210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                            (13쪽 중 9쪽)

구획    방화구획        면적별, 층별, 용도별               0.198
관통부 마감재 처리       0.131

                   필로티 주차장 구획       0.131

                방재실, 발전기실 특수용도 등    0.119

                방화문 설치 및 관리의 적합성    0.111

       방화문      자동폐쇄 시 정상 작동 여부     0.116

                    폐쇄 장애 여부        0.100
                방화셔터의 설치 적절성(일체형
                                    0.053
                   시 출입문 포함)

      방화셔터      자동폐쇄 시 정상 작동 여부     0.057

                    폐쇄 장애 여부        0.044

     계단, 복도,
                 유효 너비, 장애물 비치 등    0.092
      출입구
                계단의 구조 (특피, 피난, 직
     계단의 구조                         0.038
                     통, 옥외)

                직통계단 간 통로 연결 여부     0.046
      직통 계단
                직통계단에서 거실 보행거리 적
                                    0.046
                       합

                도로로 통하는 통로 확보 여부    0.020
      주출입구
                건물 바깥쪽으로 출구 적절성     0.020
건축
피난              피난 가능 여부 및 비상문 자동
      옥상피난                          0.020
시설              개폐장치의 기능(옥상광장대상)
등
     헬리포트 (경사
                헬리포트(대피 공간) 유지관리
     지붕 대피 공                        0.009
                     (피난 가능)
        간)
                  양방향 피난 가능 여부      0.067
     양방향 피난
                   보행거리 적정 여부       0.055

                비상구 피난 가능 여부(지하
       비상구                          0.060
                      등)

       무허가          무허가 증축 등        0.070
                내진 등 기타 건축피난시설 적
       기타                           0.005
                       절성
                                      210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                  (13쪽 중 10쪽)
     전력시설(사
                소방시설 등 적절성, 적합성     0.042
      용, 예비)
전기
                관제소, 송수신소, 통신소 등의
      통신시설                          0.016
                 소방시설 등 적절성, 적합성
위험    포소화설비            수원           0.135
가압송수장치      0.157

      약제저장탱크      0.138

      약제혼합장치      0.113

       기동장치       0.107

 물   전동기 제어장치     0.097
소화
     유수, 압력검지장치   0.097
설비
        배관 등      0.097

       포방출구       0.097

       포소화전       0.097

       연결송액구      0.075

       예비동력원      0.119




                    210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 11쪽)
라. 비상대응조직 및 교육훈련
                                        평가점수
                                                 가중치      점수
분야      항목              세부항목              (ⓐ)                      비고
                                                  (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                        [1~5점]
                 합계                       -      2.284

                 구조, 소방직원 교육 적합성 -
                 초기 1주, 직무 1주, 정기 1주/            0.042
 공   일반 교육 훈련            2년
항교               연료 및 위험물취급종사자 교
                                                 0.036
육훈                     육, 훈련
 련               교육훈련 시기 등 적절성 - 종
     공항비상계획
                 합훈련(2년), 부분훈련(종합안               0.018
       훈련
                   한 해), 도상(6개월)
소방    소방교육            소방교육 실시                    0.006
교육
훈련    소방훈련            소방훈련 실시                    0.013

                      초기대응체계                     0.028
비상                    자위소방대 조직                   0.063
대응    자위소방대
조직                    임무 숙지 여부                   0.077

                      교육훈련 실시                    0.070

비상   비상대응훈련
                 비상대응조직 및 교육훈련 파트
대응   평가 점수(100                                   1.931
                   총점 중 90퍼센트 차지
훈련    점 만점)




                                                   210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 12쪽)
마. 화재위험성평가
                                          평가점수
                                                      가중치      점수
분야       항목               세부항목              (ⓐ)                        비고
                                                      (ⓑ)     (ⓐ×ⓑ)
                                         [1, 3, 5점]
                     합계                       -       2.894
      플래시오버(f       공간(개구부, 공간크기, 가연물
     lash over) 가   적재량 등) 내 플래시오버 가능                 0.066
       능성 평가                여부
     풀(pool) 화재의
                    연료누출에 의해 발생한 풀 화
예방   규모 및 화재 전                                        0.066
                     재의 크기 및 복사열 예측
     파 가능성 평가
                    유출 제어용으로 설치된 방유제
     방유제 용적 적
                    의 용적이 안전성 확보를 위해                  0.066
      정성 평가
                        충분한지 평가
     열감지기 작동
                    공간 내 설치된 열감지기의 작
     시점 적절성 평                                         0.326
                         동 시간 계산
         가
     연감지기 작동
                    공간 내 설치된 연감지기의 작
화재   시점 적절성 평                                         0.326
                         동 시간 계산
감지       가
     교차회로로 설        천장이 높거나, 들보와 같은 구
     계된 자동화재        조로 구획되어 있는 천장부에
                                                      0.325
     탐지 방법의 적       설치되어 있는 화재감지기의 화
      절성 평가            재 탐지 시간 계산
     스프링클러 작
자동                  공간 내 설치된 스프링클러의
     동 시점 적절성                                         0.260
소화                      작동 시간 계산
        평가
     거주가능시간         화재로 인한 실내 온도 상승 및
                                                      0.318
피난      평가          연기발생에 의한 가시거리 계산
 /   피난용량 평가             피난용량 계산                      0.390
대응   제연 용량 적정       피난/대응에 필요한 제연/배연
                                                      0.318
       성 평가               성능 평가
내화
     기존 구조물 내
구조
     화시간 적정성        화재 시 구조물 온도 변화 계산                 0.163
및       평가
구획
                     감지기 종류/위치/등 적정성
                          제연적정성
       실내화재            화재하중 위험성평가                     0.135
                     스프링클러설비 설계적정성
                          피난적정성
                    연료 누출 가능 지점이 건물과
3차
                    30미터 이내에 존재할 경우, 화
 원
화재                  재위험성평가 필요, 고려되어야
피난                       하는 사항들
시뮬                      -연료누출지점
레이
       실외화재              -연료누출량                       0.135
 션
                        -풀(pool) 크기
                       -배수로 경사 설계
                    -화염에 노출된 벽체가 받는 피해
                    -벽체의개구부(창문, 문 등)피
                           해영향
-건물 내부화재로 이어질 경우
(풀 화재에 의해 유리창이 깨
지거나 복사열에 의한 건물 내
부로의 2차 화재전파가 이루어
     질 수 있음)
                   210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(13쪽 중 13쪽)
바. 기타
                                    평가점수
                                             가중치      점수
분야       항목          세부항목             (ⓐ)                      비고
                                              (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                    [1~5점]
               합계                     -      0.640
              규정의 적합성, 수행 여부 - 공
              항비상계획, 항공기 구조 및 소
     공항운영규정   방, 위험물 취급 절차, 자체안              0.072
              전점검프로그램, 교육훈련 프로
규정
                그램, 안전관리시스템 등
 등
     위험물 안전관  안전관리기준 및 절차의 적합
                                             0.038
        리기준        성, 수행 여부
     항공기 급유 안 포함되어야 할 사항 등 적합성,
                                             0.019
      전조치 기준         수행 여부
       이동지역,
              점검주기, 방법, 절차, 조치 등             0.007
        지장물
              점검주기 및 내용 - 월 1회, 기
자체   자체 안전점검 록유지(12개월) 내용 - 위험물,             0.019
점검                  구조소방 등
              점검주기 및 내용 점검주기 - 3
     연료시설 및 장
              개월, 기록유지(12개월), 검사             0.029
        비 점검
                      내용
진단
        진단결과
결과              보수‧보강 및 개선요구 사항
     보수‧보강 등                                 0.096
개선                등에 대한 이행 여부
     개선요구 사항
사항

외부
환경   예방, 대비,   지진 등 외부 환경 위험요인에
                                             0.360
위험      대응태세   대한 예방, 대비, 대응 태세
요인




                                               210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
■ 소방안전 특별관리시설물 화재예방안전진단 세부 절차 및 평가방법 등에 관한 규정 [별지 제2호서식]

                  철도시설 화재예방안전진단 평가표
※ [    ]에는 해당되는 곳에 √표를 합니다.                                            (10쪽 중 1쪽)

1. 진단 개요
      명 칭                                  주 소

진단기관등                                    진단기간

                 전문인력                      분야                    성명

                                [ ] 소방기술사                             (서명 또는 인)


                                [ ] 소방시설관리사                           (서명 또는 인)
               「화재의 예방 및
                                [ ] 전기안전기술사                           (서명 또는 인)
             안전관리에 관한 법률
                 시행령」           [ ] 화공안전기술사                           (서명 또는 인)

             [별표 8] 제2호가목의
                                [ ] 가스기술사                             (서명 또는 인)
                 전문인력
                                [ ] 위험물기능장                            (서명 또는 인)


  평가자                           [ ] 건축사                               (서명 또는 인)


                                [ ] 소방                                (서명 또는 인)

                                [ ] 전기                                (서명 또는 인)
               「화재의 예방 및
                                [ ] 화공                                (서명 또는 인)
             안전관리에 관한 법률
                 시행령」           [ ] 가스                                (서명 또는 인)

             [별표 8] 제2호나목의
                                [ ] 위험물                               (서명 또는 인)
                 전문인력
                                [ ] 건축                                (서명 또는 인)


                                [ ] 교육훈련                              (서명 또는 인)

2. 점수 현황
                          “3.항목별평가표”            가중치점수     배점       등급 점수(D)
구분
                               합계점수(A)           만점 (B)   (C)       D=(A÷B×C)
합계                                               105.03   100

화재위험요인                                            27.32   19.0

소방계획 및 피난계획                                       18.07   28.6

소방시설등 유지관리                                        30.55   23.8

비상대응조직 및 교육훈련                                     11.42   14.3

화재위험성평가                                           14.47   9.5

기타                                                3.20    4.8

                              등급점수(D) 합계                  등급
                                                            210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 2쪽)

3. 항목별 평가표

가. 화재위험요인

                                      평가점수
                                               가중치      점수
분야     항목               세부항목           (ⓐ)                        비고
                                                (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                      [1~5점]

                 합계                     -      2.546

     인허가        무허가 위험물 저장 취급 여부               0.275
      각 류 별
                  1~6류 별 취급 주의사항               0.098
      취급방법
     표지 및 게시판
     (연료저장시설      설치상태(규격, 내용 등)               0.007
       등 제외)

     유출방지 조치
 위   (연료저장시설      방유턱 등 유출방지조치                 0.093
 험     등 제외)
 물
      위험물탱크       탱크 설치 기준 적합성                 0.111

       용기        운반용기, 수납용기 적절성                0.026
                점검 여부, 일반점검표 기록의 적
      정기점검 등                                   0.059
                        정성 등
      안전관리자           선임여부, 자격 등               0.163

     기타 위험물 안
              환기, 배출장치, 유분리장치 등                0.059
      전시설 등

       변압기            누유 등 이상 유무               0.046

     개폐기, 차단기         열화 및 손상 등                0.083

     배전반, 분전반         설치위치, 관리상태               0.059

       전선         열화, 노후, 피복손상 등               0.030
                문어발식, 접지, 과부하(누전)차
       콘센트                                     0.012
                      단형 설치
전기     전열기        관리상태(인가, 점검표)                0.007
                접지 여부(종별 적합), 접지선 열
       접지                                      0.067
                     화, 피복손상
      누전차단기       설치 및 정상작동 여부                 0.034
                정기점검 여부, 연료 상태, 축전
      비상발전기                                    0.104
                    지 및 충전장치
     방폭전기설비       방폭전기설비 설치 적정                 0.086

      안전관리자           선임여부, 자격 등               0.117
                                                  210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                              (10쪽 중 3쪽)
                                                                평가점수
가스    저장설비 등           화기와의 거리                 0.141
                                                                1 또는 5
가스누출검지통보설비 및 이상압
     정압기     력통보장치 설치 및 작동상태(도     0.054
                   시가스)
             설치장소, 보관실 적정성 관리상
     가스용기                          0.065
                      태
             누설, 부식 및 파손 등 여부, 미
      배관     사용 배관 막음 상태, 호스 3미터   0.033
              이하, “T”형으로 연결 금지
     가스누설
                 설치 및 작동 상태        0.050
    자동차단장치
             환기구 및 급기구, 배기통 설치
     연소기구                          0.010
                    상태
    안전관리자     안전관리자 선임, 표시 등       0.064

             주방, 보일러실 등의 안전관리      0.088

                 주방후드 안전관리         0.096

    발화원 관리        흡연 등 관리          0.091
              소량 인화성 물질 등 기타
                                   0.088
                   발화원 관리
기               용접, 용단 등 화기
                                   0.132
타              작업 시 안전 조치 등
               가연성물질 관리상태
    가연물 관리                         0.065
                 (화재하중 관리)
      방염          방염물품 사용          0.021
             폐쇄회로텔레비전(CCTV) 등 설치
      기타     및 관리상태 등 기타 화재위험 요    0.012
                인 발생 및 조치 사항




                                      210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 4쪽)
나. 소방계획 및 피난계획
                                     평가점수
                                              가중치      점수
분야     항목              세부항목            (ⓐ)                      비고
                                               (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                     [1~5점]
                합계                     -      3.248
                중요 정책에 소방, 안전 포함
                여부 (인터뷰 등), 안전관련 규
     경영자 의식                                   0.192
                정, 매뉴얼 수립 및 이행, 위험
                    요인 평가 및 조치
                안전조직 규모, 체계, 운영, 위
      안전조직                                    0.317
경영                  원회 구성 및 운영
의지   소방안전관리     지위, 권한, 선임 기간, 보유자
                                              0.275
        자         격, 임무 및 책임 인지도
안전              소방계획서(적절성, 이행), 피
      관련 서류                                   0.112
관리                난계획도 및 피난안내도
      관련 행정      소방시설점검 및 조치 상태               0.139
                현수막, 포스터 등 안전 홍보
      소방 홍보                                   0.020
                       실적
                자위소방대 임무카드, 실별 대
     안전자료 배포                                  0.064
                     피 방법 등
예산   안전 분야 투자        안전 투자 실적                 0.554
                화재예방 및 일상적 안전관리
     예방 및 완화                                  0.095
                    계획 수립 여부
소방              자위소방대 구성 및 교육 훈련
 및     대비                                     0.063
                      계획 수립
피난              초기 대응 및 피난 계획 수립 여
계획     대응                                     0.145
                         부
       복구            복구 계획 수립                 0.025
                공간 내 주요 화재위험요인에
      화재감지      대비할 수 있는 화재 감지기 선             0.099
                       정 여부
                공간 내 주요 화재위험요인에
      자동소화      대비할 수 있는 자동소화방법               0.096
                      선정 여부
                공간 내 주요 화재위험요인에
설비
      방화구획      대비할 수 있는 수직/수평 방화             0.066
계획
                     구획 선정 여부
                공간 내 주요 화재위험요인에
      내화구조      대비할 수 있는 내화구조 선정              0.032
                        여부
                공간 내 주요 화재위험요인에
     피난설비 등     대비할 수 있는 피난용량(비상              0.206
                구, 피난로 폭, 등) 확보 여부
재발   재난 재발방지    화재 등의 재난 발생 후 재발
                                              0.193
방지    대책 수립          방지 대책의 수립
대책
등
수립   재난 재발방지    화재 등의 재난 발생 후 재발
                                              0.555
및    대책의 이행          방지 대책의 이행
그
이행
                                                210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
(10쪽 중 5쪽)

다. 소방시설등 유지관리

                                    평가점수
                                             가중치      점수
분야     항목             세부항목            (ⓐ)                       비고
                                              (ⓑ)    (ⓐ×ⓑ)
                                    [1~5점]

                합계                    -      5.480
                소화기의 종류, 배치, 압력 적
                                             0.058
      소화기구             합성
                 기타 소화기구의 적합성                0.045

                가압송수장치 성능 및 작동 상태            0.128
     옥내·외 소화
                     방수압력 적절성                0.102
        전
                 기타 소화전설비의 적절성               0.067
소화
                가압송수장치 성능 및 작동 상태            0.192

                가스계소화설비등의 작동상태               0.208
     자동소화설비
                헤드 및 감지기의 작동 여부              0.135
       (장치)
                자동 작동 및 유지관리 상태              0.161

                기타 자동소화설비의 적절성               0.131

      자동화재      감지기 설치 및 회로 감시상태             0.280
      탐지설비        감지기 작동 및 적응성               0.230
경보              경보 소리측정 (가장 들리지 않
      음향장치                                   0.146
                  을 만한 곳에서 측정)
     기타 경보설비      감시기능 등의 적합성                0.046

      피난기구        설치 및 사용의 적합성               0.120

피난   인명구조기구       설치 및 사용의 적합성               0.060
     기타 피난구조
                  설치 및 사용의 적합성               0.031
        설비
                  송풍기, 댐퍼 등의 작동              0.096
소화    제연설비(거     최소 차압 및 개방력 등의
                                             0.103
활동   실, 급기가압)         적합성
·용                   시스템의 적합성                0.085
 수
     기타 소화활동
                  설치 및 사용의 적합성               0.035
     설비, 용수설비
      내화구조      내화구조 및 내화피복 등 상태             0.126
                    외부마감재료
                                             0.040
                  (불연, 준불연, 난연)
구조                  내부마감재료
       마감재                                   0.053
                  (불연, 준불연, 난연)
                    필로티 마감재료
                                             0.039
                  (불연, 준불연, 난연)
                                               210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                            (10쪽 중 6쪽)
구획    방화구획        면적별, 층별, 용도별               0.186
관통부 마감재 처리       0.124

                    필로티 주차장 구획       0.124

                 방재실, 발전기실 특수용도 등    0.112

                 방화문 설치 및 관리의 적합성    0.105

       방화문       자동폐쇄 시 정상 작동 여부     0.110

                     폐쇄 장애 여부        0.095
                 방화셔터의 설치 적절성(일체형
                                     0.050
                    시 출입문 포함)
      방화셔터       자동폐쇄 시 정상 작동 여부     0.054

                     폐쇄 장애 여부        0.041
     계단, 복도,
                  유효 너비, 장애물 비치 등    0.082
      출입구
                 계단의 구조 (특피, 피난, 직
     계단의 구조                          0.034
                      통, 옥외)
                 직통계단 간 통로 연결 여부     0.041
      직통 계단      직통계단에서 거실 보행거리 적
                                     0.041
                        합
                 도로로 통하는 통로 확보 여부    0.017
      주출입구
                 건물 바깥쪽으로 출구 적절성     0.017
건축
                 피난 가능 여부 및 비상문 자동
피난
      옥상피난        개폐장치의 기능(옥상광장대     0.018
시설
                        상)
등
     헬리포트 (경사    헬리포트(대피 공간) 유지관리
                                     0.008
     지붕 대피 공간)        (피난 가능)
                   양방향 피난 가능 여부      0.059
     양방향 피난
                    보행거리 적정 여부       0.049
                 비상구 피난 가능 여부(지하
       비상구                           0.054
                       등)
       무허가           무허가 증축 등        0.062
                 내진 등 기타 건축피난시설 적
        기타                           0.005
                        절성
                 승강장안전문, 안전보호벽 등
                                     0.063
                 화재 시 개방여부 등 적절성
                 끝단의 비상 통로, 계단, 개폐
       승강장                           0.054
역사                  시설 등의 적합성
등                고상 승강장 아래 비상대피를
                                     0.038
                   위한 여유 공간 여부
                   비상시 긴급차량 접근
       역 광장                          0.017
                      가능 여부
                                       210mm×297mm(백상지 80g/㎡)
                                                    (10쪽 중 7쪽)

역사   피난로 및 피난
                  2방향 이상 피난로 확보      0.104
 등   설비
방화 및 방연성능        0.088
               승강장과 지상을 직접 연결하는
                                   0.104
               특별피난 계단(지하3층 이하)
               터널로 통하는 진입로의 비상대
                                   0.067
                    피 폭 확보
               유도등(상시 점등) 및 비상조명
                                   0.083
                    등 적절성
               휴대용비상조명등 설치, 유지
                                   0.079
                     적절성
               공기호흡기(층별 2개 이상)의
                                   0.081
                 설치, 유지 적절성
              승강장, 대합실, 복도, 계단,
                                   0.083
               통로의 마감재(불연재료)
              조립식 칸막이의 마감재(외부:
                                   0.068
                 불연, 내부:준불연)
     마감재
                 실내장식물 : 불연,
                                   0.068
                   준불연, 방염
              가판대, 안내소, 공중전화부스
                                   0.053
                등 편의시설 : 불연재
     역무 자동화 설 자동개집표기 및 비상게이트 화
                                   0.025
         비      재 시 자동개방 여부
              설치된 소방시설의 적합성, 적
      전력시설                         0.021
                      절성
                 관제기능의 정상여부        0.013
               설치된 소방시설의 적합성, 적
     관제실                           0.016
                      절성
                경보장치의 작동 전송 여부     0.014
               역구내 등의 영상기록장치 정상
전기                                 0.007
                     작동 여부
     영상기록장치    승강장, 대합실의 영상감지장치
                                   0.010
     등          의 자동화재탐지설비와 연동
               방송, 감시설비 등 안전설비의
                                   0.008
                    기능 및 적합성
               설치된 소방시설의 적합성, 적
     정보통신 시설                       0.007
                       절성
               설치된 소방시설의 적합성, 적
     신호제어 시설                       0.003
                       절성
차량             설치된 소방시설의 적합성, 적
      소방시설                         0.101
기지                     절성




                                     210mm×297mm(백상지 80g/㎡)