조달관보
               제14838호                                       2001. 6. 29. (금요일)
             3)세부제작시방                              -위치제어기능
                                                   -배기가스써모스타트(600Kg/Hr이상에 한
               (1)본 체
                                                    함)
                ○수관은보일러용강관(STBH340) 재질을사
                                                   -불착화차단장치
                 용하여야하며접촉전열면및방사전열면
                                                   -과전류차단장치
                 에 균일한 열이 전달되도록 열전달 효과가
                                                   -과열방지기능
                 높은구조로하여야하며, 용접접속부는소
                                                   -긴급연소차단장치
                 정의수압시험에견딜수있도록제작용접되
                                                   -기타작동및기능제어기능
                 어야한다.
                                                (5)전자동연수장치및재생장치
                ○동체제작:관모음헤더는반원형으로하여
                                                 ○스케일생성을방지하기위하여경수를연수
                 압력을균일하게받을수있는구조로하며,
                                                   로처리하도록하며, 수지의재생은전자동
                 접속부는용접제작하고전열면적10㎥초과
                                                   으로한다.
                 보일러는잔류응력을제거하기위한소둔공
                                                 ○보일러용량에적합하도록수지량및채수량
                 정을거쳐야한다.
                                                   을고려하여공급하여야한다.
                ○보온및케이싱:동체의외부는50t 그라스
                                                (6)약품주입장치(용량300Kg/Hr이상에한함) 
                 울로충진, 보온하고 0.5t 강판으로 마감하
                                                 ○정량주입펌프로서보일러내에급수되는보
                 여야한다.
                                                   급수의PH를조정하고농축된부유물이수
               (2)연소장치
                                                   관벽에부착되지않도록한다.
                ○버너형식:강제혼합식가스버너
                                                 ○토출량:25-120ml/min
                ○가스공급압력범위:저압기준800 Kg/Hr
                                                 ○용 량:30-50lit
                 이하, 중간압기준800Kg/Hr 초과
                                                (7)안전장치
                ○액화가스안전관리법에의하여가스안전공사
                                                 ○수위조절기
                 의검사품
                                                 ○보일러압력조절장치
               (3)급수펌프
                                                 ○화염검지기
                ○펌프의양정및토출량을보일러최고사용
                                                 ○전동기과부하차단장치
                 압력을고려하여정격용량및효율이출력될
                                                 ○배기가스써모스타트( 600 Kg/Hr 이상에한
                 수있도록하여야한다.
                                                   함)
                ○부속품은다음과같다.
                                                 ○가스압력조절장치
                 -급수밸브, 채크밸브, 스트레너, 공기빼기
                                                 ○안전밸브
                   콕크, 배수용콕크
                                                (8)자동농축블로우장치(500Kg/Hr이상에한함)
               (4)자동제어장치
                                                 ○관수가농축되면자동으로불로우되는기능
                ○급수, 가스연소, 버너, 송풍기, 압력조정, 착
                                                   을구비하여야한다.
                 화, 미연소 가스배출 등이 전자동으로 되어
                                                (9)부속품
                 야하며이상이있을시는경보및모든기능
                                                 -주증기밸브
                 이안전하게차단되어야한다.
                                                 -급수밸브
                ○다음과같은기능이내장되어야한다.
                                                 -블로우밸브
                 -정상적인운전표시기능
                                                 -압력계
                 -저수위경보기능
                                                 -수위조절기
                 -착화실패또는실화되었을때경보기능
                                                 -저수위경보장치
                                                 -검사구
                 -비정상화염발생시연료차단경보기능
                                            11