제16061호                관             보             2005. 8.10. (수요일)

 하여 사전제품검사를 받을 수 있다.                험방법)에 의하여 침전용 나프타를 첨가하지 아니
 ※「수동식소화기의 형식승인 및 검정기술기준」 하고 수용액의 온도를 섭씨 20±2도로 하여 측정
  전 문 을 소 방 방 재 청 홈 페 이 지 (http:    한 경우 0.1용량퍼센트 이하이어야 한다”를“20±
  //www.nema.go.kr/알림마당/소방방재 소식     2℃ 의 수용액을 원심분리용 시험관에 넣고 상대
  /고시)에 게재하였으니 참고하시기 바랍니다.          원심력을 분당 회전수 600~700으로 원심 분리하
                                    여 생기는 침전물이 0.1vol % 이하이어야 한다”로
⊙소방방재청고시제2005-55호                   하며, 동조 제6호 중“0.2용량퍼센트”를“0.2vol
   『소화약제의 형식승인 및 검정기술기준』            %”로 한다.
    개정 고시                           제6조 제1항 제2호 중“섭씨 영하 20도 이하이어
 검정과정에서 나타난 일부 불합리한 사항을 개           야 한다”를“-20℃ 이하 이어야 하고 설계값의
선하고 선진 외국규격을 도입하여 검정기술기준의            +0
                                    -10℃ 이어야 한다”로 하고, 동조 제2항 중“섭씨
국제화에 부합될 수 있도록「소화약제의 형식승인
                                    영하20도”
                                         를“-20℃”
                                               로 하며, 동조 제4항 중“섭
및 검정기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.
                                    씨 영하 20도”를“-20℃”
                                                   하고, 동조 제5항 중“강
    2005년 8 월10일
                                    철(KS D 3512 SCP1), 황동(KS D 5201 c2801)
               소방방재청장
                                    및 알루미늄(KS D 6701 A5052p)을 38±2도에”
   『소화약제의 형식승인 및 검정기술기준』
                                    를“적응대상 금속재료를 38±2℃ 에”로,“강철
    개정 고시
                                    등의”를“금속재료의”로,“3밀리그램/20제곱센티
「소화약제의 형식승인 및 검정기술기준」중 다음과
                                    미터”를“3 ㎎/20㎠”
                                                으로 한다.
같이 개정한다.
                                    제6조 제6항 중“KS M 2023(윤활유 침전값 시험
제1조 중“소방법 제50조제3항 및 동법시행령 제
                                    방법)에 의하여 침전용 나프타를 첨가하지 아니하
36조의”
    를“소방시설 설치유지 및 안전관리에 관
                                    고 강화액소화약제의 온도를 섭씨 20±2도로 하여
한 법률 제36조제5항 및 동법시행령 제37조의”
                          로,
                                    측정한 경우 0.1용량퍼센트 이하이어야 한다”를
“소화약제(이산화탄소 및 물 소화약제는 제외한
                                    “20±2 온도의 강화액소화약제를 원심분리용 시
다)의형식승인및검정기술기준에”를“소화약제(이
                                    험관에 넣고 상대원심력을 분당 회전수 600~700
산화탄소 및 물 소화약제는 제외한다)의 형식승인
                                    으로 원심 분리하여 생기는 침전물이 0.1Vol % 이
및 검정기술기준에”로 한다.
                                    하이어야 한다”로 하고, 동조 제7항 중“섭씨 65
제2조제1호 중“소화기에”를“소화기구 또는 소화
                                    ±2도로”
                                        를“65±2℃온도로”로,“섭씨 영하 18±
설비에”로,“분말상 또는 액상의”를“고체, 액체
                                    2도로”
                                       를“-18±2℃ 온도로”
                                                   로,“0.2용량퍼센트”
및 기체의”로 한다.
                                    를“0.2vol %”
                                              로 하며, 동조제8항 중“33dyne/㎝
제3조제3항을 다음과 같이 신설한다.
                                    이하이어야 한다”를“33dyne/㎝ 이하이어야 하며
 ③소화약제의 중량은 별표1의 충전약제중(용)량
                                            +1.5
                                    설계값의         dyne/㎝ 이어야 한다”
                                                              로 한다.
 허용범위 이내이어야 한다.                             -3.0
제4조 본문중“포소화약제의형식승인및검정기술             제7조 제1호「표」중 표준체의 크기 란의“마이크
기준”을“포소화약제의 형식승인 및 검정기술기            로미터”를“㎛”로, BC용분말 란의“잔량퍼센트”
준”으로 하고, 동조 제4호 중“섭씨 20±2도의”를       를“잔량 %”로, ABC용분말 란의“잔량퍼센트”를
“20±2℃ 온도의”로,“25퍼센트”를“25%”로 하 “잔량 %”
                                   로 하고, 동조 제2호 가목 중“90중량퍼
며, 동조 제5호 중“KS M 2023(윤활유 침전값 시     센트”를“90wt %”하며, 동조 제2호 나목 중“92

                                   26