<div data-bbox="166 103 245 117" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="435 103 456 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="541 103 562 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="680 103 830 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="133 131 157 488" data-label="Text"><p>1. 지하층을 제외한 층수가 7층 이상으로서 연면적이 2,000㎡ 이상인</p></div>
<div data-bbox="174 466 196 480" data-label="Text"><p>것</p></div>
<div data-bbox="215 131 239 488" data-label="Text"><p>2. 제1호에 해당하지 아니하는 소방대상물로서 지하층의 바닥면적의</p></div>
<div data-bbox="257 131 281 488" data-label="Text"><p>합계가 3,000㎡ 이상인 것. 다만, 차고·주차장·보일러실·기계</p></div>
<div data-bbox="298 131 322 488" data-label="Text"><p>실·전기실 및 이와 유사한 장소의 바닥면적은 기준면적에서 제외</p></div>
<div data-bbox="340 448 364 488" data-label="Text"><p>한다.</p></div>
<div data-bbox="382 131 406 488" data-label="Text"><p>③제2항의 규정에 따른 비상전원은 자가발전설비 또는 축전지설비</p></div>
<div data-bbox="424 131 448 488" data-label="Text"><p>(내연기관에 따른 펌프를 사용하는 경우에는 내연기관의 기동 및 계</p></div>
<div data-bbox="466 131 490 488" data-label="Text"><p>어용 축전지를 말한다)로서 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한</p></div>
<div data-bbox="508 466 532 480" data-label="Text"><p>다.</p></div>
<div data-bbox="549 131 573 488" data-label="Text"><p>1. 점점에 편리하고 화재 및 침수 등의 제해로 인한 피해를 받을 수</p></div>
<div data-bbox="591 339 615 488" data-label="Text"><p>려가 없는 곳에 설치할 것</p></div>
<div data-bbox="633 144 657 488" data-label="Text"><p>2. 옥내소화전설비를 유효하게 20분 이상 작동할 수 있어야 할 것</p></div>
<div data-bbox="675 131 699 488" data-label="Text"><p>3. 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단될 때에는 자동으로 비상전</p></div>
<div data-bbox="717 239 741 488" data-label="Text"><p>원으로부터 전력을 공급받을 수 있도록 할 것</p></div>
<div data-bbox="759 131 783 488" data-label="Text"><p>4. 비상전원의 설치장소는 다른 장소와 방화구획 할 것. 이 경우 그</p></div>
<div data-bbox="799 131 823 488" data-label="Text"><p>장소에는 비상전원의 공급에 필요한 기구나 설비의 것(열병합반</p></div>
<div data-bbox="841 144 865 488" data-label="Text"><p>전설비에 필요한 기구나 설비는 제외한다)을 두어서는 아니된다.</p></div>
<div data-bbox="133 700 157 860" data-label="Text"><p>의 현상이 발생되지 아니할 것</p></div>
<div data-bbox="174 510 196 860" data-label="Text"><p>④옥내소화전설비의 함에는 그 표면에 "소화전"이라는 표시와 그 사</p></div>
<div data-bbox="215 660 239 860" data-label="Text"><p>용요령을 기재한 표지판을 붙여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="257 510 281 860" data-label="Text"><p>제8조(전원) ①옥내소화전설비에는 그 소방대상물의 수진방식에 따라</p></div>
<div data-bbox="298 510 322 860" data-label="Text"><p>다음 각호의 기준에 따른 상용전원회로의 배선을 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="340 510 364 860" data-label="Text"><p>1. 저압수전인 경우에는 인입계폐기의 직후에서 분기하여 전용배선</p></div>
<div data-bbox="382 570 406 860" data-label="Text"><p>으로 하여야 하며, 전용의 전선관에 보호 되도록 할 것</p></div>
<div data-bbox="424 510 448 860" data-label="Text"><p>2. 특별고압수전 또는 고압수전일 경우에는 전력용 변압기 2차측의</p></div>
<div data-bbox="466 510 490 860" data-label="Text"><p>주차단기 1차측에서 분기하여 전용배선으로 하되, 상용전원의 상시</p></div>
<div data-bbox="508 510 532 860" data-label="Text"><p>공급에 지장이 없을 경우에는 주차단기 2차측에서 분기하여 전용</p></div>
<div data-bbox="549 510 573 860" data-label="Text"><p>배선으로 할 것. 다만, 가압송수장치의 정격입력전압이 수진전압과</p></div>
<div data-bbox="591 650 615 860" data-label="Text"><p>같은 경우에는 제1호의 기준에 따른다.</p></div>
<div data-bbox="633 510 657 860" data-label="Text"><p>②다음 각호의 1에 해당하는 소방대상물의 옥내소화전설비에는 비상</p></div>
<div data-bbox="675 510 699 860" data-label="Text"><p>전원을 설치하여야 한다. 다만, 2 이상의 변전소(전기사업법 제67조</p></div>
<div data-bbox="717 510 741 860" data-label="Text"><p>의 규정에 따른 변전소를 말한다. 이하 같다)에서 전력을 동시에 공</p></div>
<div data-bbox="759 510 783 860" data-label="Text"><p>급받을 수 있거나 하나의 변전소로부터 전력의 공급이 중단되는 때</p></div>
<div data-bbox="799 510 823 860" data-label="Text"><p>에는 자동으로 다른 변전소로부터 전원을 공급받을 수 있도록 상용</p></div>
<div data-bbox="841 630 865 860" data-label="Text"><p>전원을 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.</p></div>
<div data-bbox="485 880 510 895" data-label="Page-Footer"><p>17</p></div>