제19347호                           관            보              2018. 9. 28.(금요일)
                                                 오수발생량                 정화조 처리대상인원
분류                                                 BOD
                  건축물 용도                   1일 오수
번호                                                 농도       비고     인원산정식        비고
                                            발생량
                                                  (㎎/L)
                                                                 N= 0.125A
               공장, 정비공장(카센터 포함)            5L/㎡     100     -    N= 0.5P        -
                                                                 (정원이 명확한 경우)
                                                                 N= 0.125A
                                11)
                    식품제조가공업                15L/㎡    100     -    N= 0.5P        -
      공                                                          (정원이 명확한 경우)
      업                                                          N= 0.125A
10                  제조업소, 수리점              5L/㎡     100     -    N= 0.5P
      시
                                                                 (정원이 명확한 경우)
      설
                   자원순환 관련 시설                                    N= 0.125A
           (하수 등 처리시설, 고물상, 폐기물 재활용시       5L/㎡     100     -    N= 0.5P
            설, 폐기물 처분시설, 폐기물 감량화 시설)                             (정원이 명확한 경우)

            위험물 저장 및 처리 시설 (주유소, 액화석
                                           25L/㎡    260     -    N= 0.500A      -
                   유가스 충전소 등)
                                                          주차장·주기
                                                            장 전체
                                                            면적 중             주차장·주기장
                                                            오수를              전체 면적 중
                                                          발생시키는                오수를
                                                          관리사무실,              발생시키는
                                                          화장실 등의              관리사무실,
   자동차                 12)       13)                        면적만              화장실 등의
                  주차장 , 주기장                25L/㎡    260           N= 0.500A
11 관련시                                                     합산한다.            면적만 합산한다.
    설                                                     (세차시설을             (세차시설을
                                                          갖추고 있는             갖추고 있는
                                                            경우에는             경우에는 1일
                                                              1일             오수발생량을
                                                           오수발생량              추가 한다.)
                                                            을 추가
                                                             한다.)
                    (자동차)매매장               15L/㎡    100        -  N= 0.075A     -
                                                                  N= 0.038A
           교정시설(보호감호소, 구치소, 교도소), 갱생
                                                                  N= P
           보호시설, 소년원 및 소년분류심사원, 국방·        7.5L/㎡   200        -                -
                                                                  (정원이 명확한
                    군사시설
                                                                  경우)
                      촬영소                  15L/㎡    100        -  N= 0.075A     -
                                                                  N= 0.038A
                                                                  N= P
                      군대숙소                 7.5L/㎡   200        -                -
                                                                  (정원이 명확한
                                                                  경우)
                     공중화장실                 170L/㎡   260        -  N= 3.400A     -
                         마을회관              12L/㎡    150        -  N= 0.060A
                                                                  N= 0.125A
     공공용
                                                                  N= 0.5P
12    시설              마을공동작업소, 대피소         5L/㎡     100        -
                                                                  (정원이 명확한
                                                                  경우)
           주민공동이용
                             마을공동구판장       15L/㎡    250        -  N= 0.075A
             시설
                              공중화장실        170L/㎡   260        -  N= 3.400A
                                                                  N= 0.050A
                                                                  N= 0.25P
                             지역아동센터        6L/㎡     100        -
                                                                  (정원이 명확한
                                                                  경우)
           에너지공급·통
           신서비스제공 발전소, 변전소, 도시가스배관                               N= 0.125A
                                                                 N= 0.5P
           이나 급수·배 시설, 통신용 시설, 정수장,        5L/㎡     100     -                   -
                                                                 (정원이 명확한
           수와 관련된       양수장 등                                    경우)
             시설

                                            177