yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
2.12.3.3.5 바닥면적은감시제어반의설치에필요한면적외에화재시소방대원이그감시제어반의
조작에필요한최소면적이상으로할것
2.12.3.4 2.12.3.3에따른전용실에는특정소방대상물의기계·기구또는시설등의제어및감시설비
외의것을두지않을것
2.12.3.5 각유수검지장치의작동여부를확인할수있는표시및경보기능이있도록할것
2.12.3.6 다음의각확인회로마다도통시험및작동시험을할수있도록할것
(1) 기동용수압개폐장치의압력스위치회로
(2) 수조또는물올림수조의저수위감시회로
(3) 유수검지장치또는압력스위치회로
(4) 2.5.15에따른개폐밸브의폐쇄상태확인회로
(5) 그밖의이와비슷한회로
2.12.3.7 감시제어반과자동화재탐지설비의수신기를별도의장소에설치하는경우에는이들상호간
연동하여화재발생및2.12.2.1, 2.12.2.3 및2.12.2.4의기능을확인할수있도록할것
2.12.4 동력제어반은다음의기준에따라설치해야한다.
2.12.4.1 앞면은적색으로하고"화재조기진압용스프링클러설비용동력제어반"이라고표시한표지를
설치할것
2.12.4.2 외함은두께1.5 ㎜이상의강판또는이와동등이상의강도및내열성능이있는것으로할
것
2.12.4.3 그밖의동력제어반의설치에관하여는2.12.3.1 및2.12.3.2의기준을준용할것
2.13 배선등
2.13.1 화재조기진압용스프링클러설비의배선은「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기
준」에서정한것외에다음의기준에따라설치해야한다.
2.13.1.1 비상전원을설치한경우에는비상전원으로부터동력제어반및가압송수장치에이르는전원
회로의배선은내화배선으로할것. 다만, 자가발전설비와동력제어반이동일한실에설치된경우에
는자가발전기로부터그제어반에이르는전원회로의배선은그렇지않다.
2.13.1.2 상용전원으로부터동력제어반에이르는배선, 그밖의화재조기진압용스프링클러설비의감
시·조작또는표시등회로의배선은내화배선또는내열배선으로할것. 다만, 감시제어반또는동력제
어반안의감시·조작또는표시등회로의배선은그렇지않다.
2.13.2 2.13.1에따른내화배선및내열배선에사용되는전선의종류및설치방법은「옥내소화전설비
의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1) 및표2.7.2(2)의기준에따른다.
2.13.3 소화설비의과전류차단기및개폐기에는"화재조기진압용스프링클러설비용"이라고표시한표
지를해야한다.
2.13.4 소화설비용전기배선의양단및접속단자에는다음의기준에따라표지해야한다.
2.13.4.1 단자에는"화재조기진압용스프링클러설비단자"라고표시한표지를부착할것
2.13.4.2 소화설비용전기배선의양단에는다른배선과식별이용이하도록표시할것
2.14 설치제외
2.14.1 다음의기준에해당하는물품의경우에는화재조기진압용스프링클러를설치해서는안된다.
다만, 물품에대한화재시험등공인기관의시험을받은것은제외한다.
(1) 제4류위험물
(2) 타이어, 두루마리종이및섬유류, 섬유제품등연소시화염의속도가빠르고방사된물이하부
까지에도달하지못하는것
2.15 수원및가압송수장치의펌프등의겸용
2.15.1
화재조기진압용
스프링클러설비의
수원을
옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설
비·물분무소화설비·포소화전설비및옥외소화전설비의수원을겸용하여설치하는경우의저수량은각
소화설비에필요한저수량을합한양이상이되도록해야한다. 다만, 이들소화설비중고정식소화
설비(펌프·배관과소화수또는소화약제를최종방출하는방출구가고정된설비를말한다. 이하같다)
가2 이상설치되어있고, 그소화설비가설치된부분이방화벽과방화문으로구획되어있는경우에
는각고정식소화설비에필요한저수량중최대의것이상으로할수있다.
2.15.2 화재조기진압용스프링클러설비의가압송수장치로사용하는펌프를옥내소화전설비·스프링클
러설비·간이스프링클러설비·물분무소화설비·포소화설비및옥외소화전설비의가압송수장치와겸용하
여설치하는경우의펌프의토출량은각소화설비에해당하는토출량을합한양이상이되도록해야
한다. 다만, 이들소화설비중고정식소화설비가2 이상설치되어있고, 그소화설비가설치된부분
이방화벽과방화문으로구획되어있으며각소화설비에지장이없는경우에는펌프의토출량중최
대의것이상으로할수있다.
2.15.3
옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설비·화재조기진압용스프링클러설비·물분무소
화설비·포소화설비및옥외소화전설비의가압송수장치에있어서각토출측
배관과일반급수용의가
압송수장치의토출측배관을상호연결하여화재시사용할수있다. 이경우연결배관에는개폐표시
형밸브를설치해야하며, 각소화설비의성능에지장이없도록해야한다.
2.15.4 화재조기진압용스프링클러설비의송수구를옥내소화전설비·스프링클러설비·간이스프링클러설
비·물분무소화설비·포소화설비·연결송수관설비또는연결살수설비의송수구와겸용으로설치하는경
우에는스프링클러설비의송수구의설치기준에따르되각각의소화설비의기능에지장이없도록해
야한다.
◉소방청공고제2022-216호
　「이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0581)
붙임  이산화탄소소화설비의 화재안전기술기준(NFTC 106) 제정 전문 1부.  끝.
이산화탄소소화설비의화재안전기술기준(NFTC 106)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제1호바
목에따른물분무등소화설비중이산화탄소소화설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라물분무등소화설비인이산화탄소소화설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「이산화탄소소화설비의화재안전
성능기준(NFPC 106)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할이산화탄소소화설비의배관배선등의
공사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서
이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.6.1 이기준시행당시종전의「이산화탄소소화설비의화재안전기준(NFSC 106)」에적합하게설
치및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.6.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "전역방출방식"이란소화약제공급장치에배관및분사헤드등을설치하여밀폐방호구역전
체에소화약제를방출하는방식을말한다.
1.7.1.2 "국소방출방식"이란소화약제공급장치에배관및분사헤드를등을설치하여직접화점에소
화약제를방출하는방식을말한다.
1.7.1.3 "호스릴방식"이란소화수또는소화약제저장용기등에연결된호스릴을이용하여사람이직
접화점에소화수또는소화약제를방출하는방식을말한다.
1.7.1.4 "충전비"란소화약제저장용기의내부용적과소화약제의중량과의비(용적/중량)를말한다.
1.7.1.5 "심부화재"란목재또는섬유류와같은고체가연물에서발생하는화재형태로서가연물내부
에서연소하는화재를말한다.
1.7.1.6 "표면화재"란가연성물질의표면에서연소하는화재를말한다.
1.7.1.7 "교차회로방식"이란하나의방호구역내에2 이상의화재감지기회로를설치하고인접한2 이
상의화재감지기에화재가감지되는때에소화설비가작동하는방식을말한다.
1.7.1.8 "방화문"이란「건축법시행령」제64조의규정에따른60분+ 방화문, 60분방화문또는30분
방화문을말한다.
1.7.1.9 "방호구역"이란소화설비의소화범위내에포함된영역을말한다.
1.7.1.10 "선택밸브"란2 이상의방호구역또는방호대상물이있어소화수또는소화약제를해당하는
방호구역또는방호대상물에선택적으로방출되도록제어하는밸브를말한다.
1.7.1.11 "설계농도"란방호대상물또는방호구역의소화약제저장량을산출하기위한농도로서소화
농도에안전율을고려하여설정한농도를말한다.
1.7.1.12 "소화농도"란규정된실험조건의화재를소화하는데필요한소화약제의농도(형식승인대상
의소화약제는형식승인된소화농도)를말한다.
1.7.1.13 "호스릴"이란원형의소방호스를원형의수납장치에감아정리한것을말한다.
2. 기술기준
2.1 소화약제의저장용기등
2.1.1 이산화탄소소화약제의저장용기는다음의기준에적합한장소에설치해야한다.
2.1.1.1 방호구역외의장소에설치할것. 다만, 방호구역내에설치할경우에는피난및조작이용이
하도록피난구부근에설치해야한다.
2.1.1.2 온도가40 ℃이하이고, 온도변화가작은곳에설치할것
2.1.1.3 직사광선및빗물이침투할우려가없는곳에설치할것
2.1.1.4 방화문으로방화구획된실에설치할것
2.1.1.5 용기의설치장소에는해당용기가설치된곳임을표시하는표지를할것
2.1.1.6 용기간의간격은점검에지장이없도록3 ㎝이상의간격을유지할것
2.1.1.7 저장용기와집합관을연결하는연결배관에는체크밸브를설치할것. 다만, 저장용기가하나의
방호구역만을담당하는경우에는그렇지않다.
2.1.2 이산화탄소소화약제의저장용기는다음의기준에적합해야한다.
2.1.2.1 저장용기의충전비는고압식은1.5 이상1.9 이하, 저압식은1.1 이상1.4 이하로할것
2.1.2.2 저압식저장용기에는내압시험압력의0.64배부터0.8배의압력에서작동하는안전밸브와내압
시험압력의0.8배부터내압시험압력에서작동하는봉판을설치할것
2.1.2.3 저압식저장용기에는액면계및압력계와2.3 ㎫이상1.9 ㎫이하의압력에서작동하는압력
경보장치를설치할것
2.1.2.4 저압식저장용기에는용기내부의온도가섭씨영하18℃이하에서2.1 ㎫의압력을유지할
수있는자동냉동장치를설치할것
2.1.2.5 저장용기는고압식은25 ㎫이상, 저압식은3.5 ㎫이상의내압시험압력에합격한것으로할
것
2.1.3 이산화탄소소화약제저장용기의개방밸브는전기식·가스압력식또는기계식에따라자동으로
개방되고수동으로도개방되는것으로서안전장치가부착된것으로해야한다.
2.1.4 이산화탄소소화약제저장용기와선택밸브또는개폐밸브사이에는내압시험압력0.8배에서작
동하는안전장치를설치해야한다.
2.2 소화약제
2.2.1 이산화탄소소화약제저장량은다음의기준에따른양으로한다. 이경우동일한특정소방대상
물또는그부분에2 이상의방호구역이나방호대상물이있는경우에는각방호구역또는방호대상
물에대하여다음각기준에따라산출한저장량중최대의것으로할수있다.
2.2.1.1 전역방출방식에있어서가연성액체또는가연성가스등표면화재방호대상물의경우에는다
음의기준에따른다.
2.2.1.1.1 방호구역의체적(불연재료나내열성의재료로밀폐된구조물이있는경우에는그체적을감
한체적) 1 ㎥에대하여다음표2.2.1.1.1에따른양. 다만, 다음표2.2.1.1.1에따라산출한양이동표
에따른저장량의최저한도의양미만이될경우에는그최저한도의양으로한다.
표2.2.1.1.1 방호구역체적에따른소화약제및최저한도의양
방호구역체적
방호구역의체적
1 ㎥에대한소화약제의양
소화약제저장량의
최저한도의양
45 ㎥미만
1.00 kg
45 kg
45 ㎥이상150 ㎥미만
0.90 kg
150 ㎥이상1,450 ㎥미만
0.80 kg
135 kg
1,450 ㎥이상
0.75 kg
1,125 kg
2.2.1.1.2 표2.2.1.1.2에따른설계농도가34 % 이상인방호대상물의소화약제량은2.2.1.1.1의기준에
따라산출한기본소화약제량에다음그림2.2.1.1.2에따른보정계수를곱하여산출한다.
표2.2.1.1.2 가연성액체또는가연성가스의소화에필요한설계농도
방호대상물
설계농도(%)
수소(Hydrogen)
아세틸렌(Acetylene)
일산화탄소(Carbon Monoxide)
산화에틸렌(Ethylene Oxide)
에틸렌(Ethylene)
에탄(Ethane)
석탄가스, 천연가스(Coal gas, Natural gas)
사이크로프로판(Cyclo Propane)
이소부탄(Iso Butane)
프로판(Propane)
부탄(Butane)
메탄(Methane)
75
66
64
53
49
40
37
37
36
36
34
34
그림2.2.1.1.2 설계농도에따른보정계수
2.2.1.1.3 방호구역의개구부에자동폐쇄장치를설치하지아니한경우에는2.2.1.1.1 및2.2.1.1.2의기준
에따라산출한양에개구부면적1 ㎡당5 ㎏을가산해야한다. 이경우개구부의면적은방호구역
전체표면적의3 % 이하로해야한다.
2.2.1.2 전역방출방식에있어서종이·목재·석탄·섬유류·합성수지류등심부화재방호대상물의경우에
는다음의기준에따른다.
2.2.1.2.1 방호구역의체적(불연재료나내열성의재료로밀폐된구조물이있는경우에는그체적을감
한체적) 1 ㎥에대하여다음표2.2.1.2.1에따른양이상으로해야한다.
표2.2.1.2.1 방호대상물및방호구역체적에따른소화약제의양과설계농도
방호대상물
방호구역의체적
1 ㎥에대한소화약제의양
설계농도(%)
유압기기를제외한전기설비, 케이블실
1.3 kg
50
체적55 ㎥미만의전기설비
1.6 kg
50
서고, 전자제품창고, 목재가공품창고, 박물관
2.0 kg
65
고무류, 면화류창고, 모피창고, 석탄창고, 집진설비
2.7 kg
75
2.2.1.2.2 방호구역의개구부에자동폐쇄장치를설치하지아니한경우에는2.2.1.2.1의기준에따라산
출한양에개구부면적1 ㎡당10 ㎏을가산해야한다. 이경우개구부의면적은방호구역전체표면
적의3 % 이하로해야한다.
2.2.1.3 국소방출방식은다음의기준에따라산출한양에고압식은1.4, 저압식은1.1을각각곱하여
계산하여나온양이상으로할것
2.2.1.3.1 윗면이개방된용기에저장하는경우와화재시연소면이한정되고가연물이비산할우려
가없는경우에는방호대상물의표면적1 ㎡에대하여13 ㎏
2.2.1.3.2 2.2.1.3.1 외의경우에는방호공간(방호대상물의각부분으로부터0.6 m의거리에따라둘러
싸인공간을말한다. 이하같다)의체적1 ㎥에대하여다음의식(2.2.1.3.2)에따라산출한양



… (2.2.1.3.2)
여기에서
Q: 방호공간1 ㎥에대한이산화탄소소화약제의양(kg/㎥)
a: 방호대상물주위에설치된벽면적의합계(㎡)
A: 방호공간의벽면적(벽이없는경우에는벽이있는것으로가정한당해부분의면적)의합계(㎡)
2.2.1.4 호스릴이산화탄소소화설비는하나의노즐에대하여90 ㎏이상으로할것
2.3 기동장치
2.3.1 이산화탄소소화설비의수동식기동장치는다음의기준에따라설치해야한다. 이경우수동식
기동장치의부근에는소화약제의방출을지연시킬수있는방출지연스위치(자동복귀형스위치로서수
동식기동장치의타이머를순간정치시키는기능의스위치를말한다)를설치해야한다.
2.3.1.1 전역방출방식은방호구역마다, 국소방출방식은방호대상물마다설치할것
2.3.1.2 해당방호구역의출입구부근등조작을하는자가쉽게피난할수있는장소에설치할것
2.3.1.3 기동장치의조작부는바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의위치에설치하고, 보호판등에
따른보호장치를설치할것
2.3.1.4 기동장치인근의보기쉬운곳에"이산화탄소소화설비수동식기동장치"라는표지를할것
2.3.1.5 전기를사용하는기동장치에는전원표시등을설치할것
2.3.1.6 기동장치의방출용스위치는음향경보장치와연동하여조작될수있는것으로할것
2.3.2 이산화탄소소화설비의자동식기동장치는자동화재탐지설비의감지기의작동과연동하는것으
로서다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.2.1 자동식기동장치에는수동으로도기동할수있는구조로할것
2.3.2.2 전기식기동장치로서7병이상의저장용기를동시에개방하는설비는2병이상의저장용기에
전자개방밸브를부착할것
2.3.2.3 가스압력식기동장치는다음의기준에따를것
2.3.2.3.1 기동용가스용기및해당용기에사용하는밸브는25
㎫이상의압력에견딜수있는것으
로할것
2.3.2.3.2 기동용가스용기에는내압시험압력의0.8배부터내압시험압력이하에서작동하는안전장치를
설치할것
2.3.2.3.3 기동용가스용기의체적은5 L 이상으로하고, 해당용기에저장하는질소등의비활성기체
는6.0 ㎫이상(21 ℃기준)의압력으로충전할것
2.3.2.3.4 질소등의비활성기체기동용가스용기에는충전여부를확인할수있는압력게이지를설치
할것
2.3.2.4 기계식기동장치는저장용기를쉽게개방할수있는구조로할것
2.3.3 이산화탄소소화설비가설치된부분의출입구등의보기쉬운곳에소화약제의방출을표시하는
표시등을설치해야한다.
2.4 제어반등
2.4.1 이산화탄소소화설비의제어반및화재표시반은다음의기준에따라설치해야한다. 다만, 자동
화재탐지설비의수신기제어반이화재표시반의기능을가지고있는것은화재표시반을설치하지않
을수있다.
2.4.1.1 제어반은수동기동장치또는화재감지기에서의신호를수신하여음향경보장치의작동, 소화약
제의방출또는지연등기타의제어기능을가진것으로하고, 제어반에는전원표시등을설치할것
2.4.1.2 화재표시반은제어반에서의신호를수신하여작동하는기능을가진것으로하되, 다음의기준
에따라설치할것
2.4.1.2.1 각방호구역마다음향경보장치의조작및감지기의작동을명시하는표시등과이와연동하
여작동하는벨·버저등의경보기를설치할것. 이경우음향경보장치의조작및감지기의작동을명
시하는표시등을겸용할수있다.
2.4.1.2.2 수동식기동장치는그방출용스위치의작동을명시하는표시등을설치할것
2.4.1.2.3 소화약제의방출을명시하는표시등을설치할것
2.4.1.2.4 자동식기동장치는자동·수동의절환을명시하는표시등을설치할것
2.4.1.3 제어반및화재표시반은화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없고점검에편
리한장소에설치할것
2.4.1.4 제어반및화재표시반에는해당회로도및취급설명서를비치할것
2.4.1.5 수동잠금밸브의개폐여부를확인할수있는표시등을설치할것
2.5 배관등
2.5.1 이산화탄소소화설비의배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.1.1 배관은전용으로할것
2.5.1.2 강관을사용하는경우의배관은압력배관용탄소강관(KS D 3562) 중스케줄80(저압식은스
케줄40) 이상의것또는이와동등이상의강도를가진것으로아연도금등으로방식처리된것을
사용할것. 다만, 배관의호칭구경이20 ㎜이하인경우에는스케줄40 이상인것을사용할수있다.
2.5.1.3 동관을사용하는경우의배관은이음이없는동및동합금관(KS D 5301)으로서고압식은16.
5 ㎫이상, 저압식은3.75 ㎫이상의압력에견딜수있는것을사용할것
2.5.1.4 고압식의경우개폐밸브또는선택밸브의2차측배관부속은호칭압력2.0 ㎫이상의것을사
용해야하며, 1차측배관부속은호칭압력4.0 ㎫이상의것을사용해야하고, 저압식의경우에는2.0
㎫의압력에견딜수있는배관부속을사용할것
2.5.2 배관의구경은이산화탄소소화약제의소요량이다음의기준에따른시간내에방출될수있는
것으로해야한다.
2.5.2.1 전역방출방식에있어서가연성액체또는가연성가스등표면화재방호대상물의경우에는1분
2.5.2.2 전역방출방식에있어서종이, 목재, 석탄, 섬유류, 합성수지류등심부화재방호대상물의경우
에는7분. 이경우2분이내에설계농도의30 %에도달해야한다.
2.5.2.3 국소방출방식의경우에는30초
2.5.3 소화약제의저장용기와선택밸브사이의집합배관에는수동잠금밸브를설치하되선택밸브직전
에설치할것. 다만, 선택밸브가없는설비의경우에는저장용기실내에설치하되조작및점검이쉬
운위치에설치해야한다.
2.6 선택밸브
2.6.1 하나의특정소방대상물또는그부분에2 이상의방호구역또는방호대상물이있어소화약제
저장용기를공용하는경우에는다음의기준에따라선택밸브를설치해야한다.
2.6.1.1 방호구역또는방호대상물마다설치할것
2.6.1.2 각선택밸브에는해당방호구역또는방호대상물을표시할것
2.7 분사헤드
2.7.1 전역방출방식의이산화탄소소화설비의분사헤드는다음의기준에따라설치해야한다.
2.7.1.1 방출된소화약제가방호구역의전역에균일하고신속하게확산할수있도록할것
2.7.1.2 분사헤드의방출압력이2.1 ㎫(저압식은1.05 ㎫) 이상의것으로할것
2.7.1.3 특정소방대상물또는그부분에설치된이산화탄소소화설비의소화약제의저장량은2.5.2.1 및
2.5.2.2의기준에서정한시간이내에방출할수있는것으로할것
2.7.2 국소방출방식의이산화탄소소화설비의분사헤드는다음의기준에따라설치해야한다.
2.7.2.1 소화약제의방출에따라가연물이비산하지않는장소에설치할것
2.7.2.2 이산화탄소소화약제의저장량은30초이내에방출할수있는것으로할것
2.7.2.3 성능및방출압력이2.7.1.1 및2.7.1.2의기준에적합한것으로할것
2.7.3 화재시현저하게연기가찰우려가없는장소(차고또는주차의용도로사용되는부분제외)
로서다음의어느하나에해당하는장소에는호스릴이산화탄소소화설비를설치할수있다.
2.7.3.1 지상1층및피난층에있는부분으로서지상에서수동또는원격조작에따라개방할수있는
개구부의유효면적의합계가바닥면적의15 % 이상이되는부분
2.7.3.2 전기설비가설치되어있는부분또는다량의화기를사용하는부분(해당설비의주위5 m 이
내의부분을포함한다)의바닥면적이해당설비가설치되어있는구획의바닥면적의5분의1 미만이
되는부분
2.7.4 호스릴이산화탄소소화설비는다음의기준에따라설치해야한다.
2.7.4.1 방호대상물의각부분으로부터하나의호스접결구까지의수평거리가15 m 이하가되도록할
것
2.7.4.2 호스릴이산화탄소소화설비의노즐은20 ℃에서하나의노즐마다60 ㎏/min 이상의소화약제
를방출할수있는것으로할것
2.7.4.3 소화약제저장용기는호스릴을설치하는장소마다설치할것
2.7.4.4 소화약제저장용기의개방밸브는호스릴의설치장소에서수동으로개폐할수있는것으로할
것
2.7.4.5 소화약제저장용기의가장가까운곳의보기쉬운곳에적색의표시등을설치하고, 호스릴이
산화탄소소화설비가있다는뜻을표시한표지를할것
2.7.5 이산화탄소소화설비의분사헤드의오리피스구경등은다음의기준에적합해야한다.
2.7.5.1 분사헤드에는부식방지조치를해야하며오리피스의크기, 제조일자, 제조업체가표시되도록
할것
2.7.5.2 분사헤드의개수는방호구역에소화약제의방출시간이충족되도록설치할것
2.7.5.3 분사헤드의방출률및방출압력은제조업체에서정한값으로할것
2.7.5.4 분사헤드의오리피스의면적은분사헤드가연결되는배관구경면적의70 % 이하가되도록
할것
2.8 분사헤드설치제외
2.8.1 이산화탄소소화설비의분사헤드는다음의장소에설치해서는안된다.
2.8.1.1 방재실·제어실등사람이상시근무하는장소
2.8.1.2 니트로셀룰로스·셀룰로이드제품등자기연소성물질을저장·취급하는장소
2.8.1.3 나트륨·칼륨·칼슘등활성금속물질을저장·취급하는장소
2.8.1.4 전시장등의관람을위하여다수인이출입·통행하는통로및전시실등
2.9 자동식기동장치의화재감지기
2.9.1 이산화탄소소화설비의자동식기동장치는다음의기준에따른화재감지기를설치해야한다.
2.9.1.1 각방호구역내의화재감지기의감지에따라작동되도록할것
2.9.1.2 화재감지기의회로는교차회로방식으로설치할것. 다만, 화재감지기를「자동화재탐지설비
및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」2.4.1 단서의각감지기로설치하는경우에는그
렇지않다.
2.9.1.3 교차회로내의각화재감지기회로별로설치된화재감지기1개가담당하는바닥면적은「자동
화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」2.4.3.5, 2.4.3.8부터2.4.3.10까지의
규정에따른바닥면적으로할것
2.10 음향경보장치
2.10.1 이산화탄소소화설비의음향경보장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.10.1.1 수동식기동장치를설치한것은그기동장치의조작과정에서, 자동식기동장치를설치한것
은화재감지기와연동하여자동으로경보를발하는것으로할것
2.10.1.2 소화약제의방출개시후1분이상경보를계속할수있는것으로할것
2.10.1.3 방호구역또는방호대상물이있는구획안에있는자에게유효하게경보할수있는것으로
할것
2.10.2 방송에따른경보장치를설치할경우에는다음의기준에따라야한다.
2.10.2.1 증폭기재생장치는화재시연소의우려가없고, 유지관리가쉬운장소에설치할것
2.10.2.2 방호구역또는방호대상물이있는구획의각부분으로부터하나의확성기까지의수평거리는
25 m 이하가되도록할것
2.10.2.3 제어반의복구스위치를조작하여도경보를계속발할수있는것으로할것
2.11 자동폐쇄장치
2.11.1 전역방출방식의이산화탄소소화설비를설치한특정소방대상물또는그부분에대하여는다음
의기준에따라자동폐쇄장치를설치해야한다.
2.11.1.1 환기장치등을설치한것은소화약제가방출되기전에해당환기장치등이정지될수있도
록할것
2.11.1.2 개구부가있거나천장으로부터1 m 이상의아래부분또는바닥으로부터해당층의높이의
3분의2 이내의부분에통기구가있어소화약제의유출에따라소화효과를감소시킬우려가있는것
은소화약제가방출되기전에해당개구부및통기구를폐쇄할수있도록할것
2.11.1.3 자동폐쇄장치는방호구역또는방호대상물이있는구획의밖에서복구할수있는구조로하
고, 그위치를표시하는표지를할것
2.12 비상전원
2.12.1 이산화탄소소화설비(호스릴이산화탄소소화설비를제외한다)에는자가발전설비, 축전지설비(제
어반에내장하는경우를포함한다. 이하같다) 또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었다
가필요한때전기를공급하는장치. 이하같다)에따른비상전원을다음의기준에따라설치해야한
다. 다만, 2 이상의변전소(「전기사업법」제67조및「전기설비기술기준」제3조제1항제2호에따른
변전소를말한다. 이하같다)에서전력을동시에공급받을수있거나하나의변전소로부터전력의공
급이중단되는때에는자동으로다른변전소로부터전력을공급받을수있도록상용전원을설치한
경우에는비상전원을설치하지않을수있다.
2.12.1.1 점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.12.1.2 이산화탄소소화설비를유효하게20분이상작동할수있어야할것
2.12.1.3 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전력을공급받
을수있도록할것
2.12.1.4 비상전원의설치장소는다른장소와방화구획할것. 이경우그장소에는비상전원의공급
에필요한기구나설비외의것(열병합발전설비에필요한기구나설비는제외한다)을두어서는안된
다.
2.12.1.5 비상전원을실내에설치하는때에는그실내에비상조명등을설치할것
2.13 배출설비
2.13.1 지하층, 무창층및밀폐된거실등에이산화탄소소화설비를설치한경우에는방출된소화약제
를배출하기위한배출설비를갖추어야한다.
2.14 과압배출구
2.14.1 이산화탄소소화설비의가설치된방호구역에는소화약제가방출시과압으로인한구조물등의
손상을방지하기위하여과압배출구를설치해야한다.
2.15 설계프로그램
2.15.1 이산화탄소소화설비를설계프로그램을이용하여설계할경우에는「가스계소화설비설계프로
그램의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한설계프로그램을사용해야한다.
2.16 안전시설등
2.16.1 이산화탄소소화설비가설치된장소에는다음의기준에따른안전시설을설치해야한다.
2.16.1.1 소화약제방출시방호구역내와부근에가스방출시영향을미칠수있는장소에시각경
보장치를설치하여소화약제가방출되었음을알도록할것
2.16.1.2 방호구역의출입구부근잘보이는장소에약제방출에따른위험경고표지를부착할것
◉소방청공고제2022-210호
　「스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0581)
붙임  스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103) 제정 전문 1부.  끝.
스프링클러설비의화재안전기술기준(NFTC 103)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제1호라
목에따른스프링클러설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라스프링클러설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「스프링클러설비의화재안전성능
기준(NFPC 103)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할스프링클러설비의배관배선등의공
사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위에서이
기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「스프링클러설비의화재안전기준(NFSC 103)」에적합하게설치및
관리되고있는소방대상물에대해서는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "고가수조"란구조물또는지형지물등에설치하여자연낙차의압력으로급수하는수조를말
한다.
1.7.1.2 "압력수조"란소화용수와공기를채우고일정압력이상으로가압하여그압력으로급수하는
수조를말한다.
1.7.1.3 "충압펌프"란배관내압력손실에따른주펌프의빈번한기동을방지하기위하여충압역할
을하는펌프를말한다.
1.7.1.4 "정격토출량"이란펌프의정격부하운전시토출량으로서정격토출압력에서의토출량을말한
다.
1.7.1.5 "정격토출압력"이란펌프의정격부하운전시토출압력으로서정격토출량에서의토출측압력
을말한다.
1.7.1.6 "진공계"란대기압이하의압력을측정하는계측기를말한다.
1.7.1.7 "연성계"란대기압이상의압력과대기압이하의압력을측정할수있는계측기를말한다.
1.7.1.8 "체절운전"이란펌프의성능시험을목적으로펌프토출측의개폐밸브를닫은상태에서펌프
를운전하는것을말한다.
1.7.1.9 "기동용수압개폐장치"란소화설비의배관내압력변동을검지하여자동적으로펌프를기동
및정지시키는것으로서압력챔버또는기동용압력스위치등을말한다.
1.7.1.10 "개방형스프링클러헤드"란감열체없이방수구가항상열려져있는헤드를말한다.
1.7.1.11 "폐쇄형스프링클러헤드"란정상상태에서방수구를막고있는감열체가일정온도에서자동적
으로파괴·용융또는이탈됨으로써방수구가개방되는헤드를말한다.
1.7.1.22 "분기배관"이란배관측면에구멍을뚫어둘이상의관로가생기도록가공한배관으로서다
음의분기배관을말한다.
1.7.1.13 "측벽형스프링클러헤드"란가압된물이분사될때헤드의축심을중심으로한반원상에균
일하게분산시키는헤드를말한다.
1.7.1.14 "건식스프링클러헤드"란물과오리피스가분리되어동파를방지할수있는스프링클러헤드
를말한다.
1.7.1.15 "유수검지장치"란유수현상을자동적으로검지하여신호또는경보를발하는장치를말한다.
1.7.1.16 "일제개방밸브"란일제살수식스프링클러설비에설치되는유수검지장치를말한다.
1.7.1.17 "가지배관"이란헤드가설치되어있는배관을말한다.
1.7.1.18 "교차배관"이란가지배관에급수하는배관을말한다.
1.7.1.19 "주배관"이란가압송수장치또는송수구등과직접연결되어소화수를이송하는주된배관
을말한다.
1.7.1.20 "신축배관"이란가지배관과스프링클러헤드를연결하는구부림이용이하고유연성을가진
배관을말한다.
1.7.1.21 "급수배관"이란수원또는송수구등으로부터소화설비에급수하는배관을말한다.
1.7.1.22 "분기배관"이란배관측면에구멍을뚫어둘이상의관로가생기도록가공한배관으로서다
음각분기배관을말한다.
(1) "확관형분기배관"이란배관의측면에조그만구멍을뚫고소성가공으로확관시켜배관용접이음
자리를만들거나배관용접이음자리에배관이음쇠를용접이음한배관을말한다.
(2) "비확관형분기배관"이란배관의측면에분기호칭내경이상의구멍을뚫고배관이음쇠를용접이
음한배관을말한다.
1.7.1.23. "습식스프링클러설비"란가압송수장치에서폐쇄형스프링클러헤드까지배관내에항상물이
가압되어있다가화재로인한열로폐쇄형스프링클러헤드가개방되면배관내에유수가발생하여습
식유수검지장치가작동하게되는스프링클러설비를말한다.
1.7.1.24 "부압식스프링클러설비"란가압송수장치에서준비작동식유수검지장치의1차측까지는항상
정압의물이가압되고, 2차측폐쇄형스프링클러헤드까지는소화수가부압으로되어있다가화재시
감지기의작동에의해정압으로변하여유수가발생하면작동하는스프링클러설비를말한다.
1.7.1.25 "준비작동식스프링클러설비"란가압송수장치에서준비작동식유수검지장치1차측까지배관
내에항상물이가압되어있고, 2차측에서폐쇄형스프링클러헤드까지대기압또는저압으로있다가
화재발생시감지기의작동으로준비작동식밸브가개방되면폐쇄형스프링클러헤드까지소화수가송수
되고, 폐쇄형스프링클러헤드가열에의해개방되면방수가되는방식의스프링클러설비를말한다.
1.7.1.26 "건식스프링클러설비"란건식유수검지장치2차측에압축공기또는질소등의기체로충전
된배관에폐쇄형스프링클러헤드가부착된스프링클러설비로서, 폐쇄형스프링클러헤드가개방되어배
관내의압축공기등이방출되면건식유수검지장치1차측의수압에의하여건식유수검지장치가작
동하게되는스프링클러설비를말한다.
1.7.1.27 "일제살수식스프링클러설비"란가압송수장치에서일제개방밸브1차측까지배관내에항상
물이가압되어있고2차측에서개방형스프링클러헤드까지대기압으로있다가화재시자동감지장치
또는수동식기동장치의작동으로일제개방밸브가개방되면스프링클러헤드까지소화수가송수되는
방식의스프링클러설비를말한다.
1.7.1.28 "반사판(디플렉터)"이란스프링클러헤드의방수구에서유출되는물을세분시키는작용을하
는것을말한다.
1.7.1.29 "개폐표시형밸브"란밸브의개폐여부를외부에서식별이가능한밸브를말한다.
1.7.1.30 "연소할우려가있는개구부"란각방화구획을관통하는컨베이어·에스컬레이터또는이와
유사한시설의주위로서방화구획을할수없는부분을말한다.
1.7.1.31 "가압수조"란가압원인압축공기또는불연성기체의압력으로소화용수를가압하여그압
력으로급수하는수조를말한다.
1.7.1.32 "소방부하"란법제2조제1항제1호에따른소방시설및방화·피난·소화활동을위한시설의전
력부하를말한다.
1.7.1.33 "소방전원보존형발전기"란소방부하및소방부하이외의부하(이하비상부하라한다)겸용
의비상발전기로서, 상용전원중단시에는소방부하및비상부하에비상전원이동시에공급되고, 화
재시과부하에접근될경우비상부하의일부또는전부를자동적으로차단하는제어장치를구비하
여, 소방부하에비상전원을연속공급하는자가발전설비를말한다.
1.7.1.34 "건식유수검지장치"란건식스프링클러설비에설치되는유수검지장치를말한다.
1.7.1.35 "습식유수검지장치"란습식스프링클러설비또는부압식스프링클러설비에설치되는유수검지
장치를말한다.
1.7.1.36 "준비작동식유수검지장치"란준비작동식스프링클러설비에설치되는유수검지장치를말한다.
1.7.1.37 "패들형유수검지장치"란소화수의흐름에의하여패들이움직이고접점이형성되면신호를
발하는유수검지장치를말한다.
1.7.1.38 "주펌프"란구동장치의회전또는왕복운동으로소화수를가압하여그압력으로급수하는
주된펌프를말한다.
1.7.1.39 "예비펌프"란주펌프와동등이상의성능이있는별도의펌프를말한다.
2. 기술기준
2.1 수원
2.1.1 스프링클러설비의수원은그저수량이다음의기준에적합하도록해야한다. 다만, 수리계산에
의하는경우에는2.2.1.10 및2.2.1.11에따라산출된가압송수장치의1분당송수량에20을곱한양이
상이되도록해야한다.
2.1.1.1 폐쇄형스프링클러헤드를사용하는경우에는다음표2.1.1.1 스프링클러설비설치장소별스프
링클러헤드의기준개수[스프링클러헤드의설치개수가가장많은층(아파트의경우에는설치개수가가
장많은세대)에설치된스프링클러헤드의개수가기준개수보다작은경우에는그설치개수를말한
다. 이하같다]에1.6 ㎥를곱한양이상이되도록할것
표2.1.1.1 스프링클러설비의설치장소별스프링클러헤드의기준개수
2.1.1.2 개방형스프링클러헤드를사용하는스프링클러설비의수원은최대방수구역에설치된스프링
클러헤드의개수가30개이하일경우에는설치헤드수에1.6 ㎥를곱한양이상으로하고, 30개를초
과하는경우에는수리계산에따를것
2.1.2 스프링클러설비의수원은2.1.1에따라산출된유효수량외에유효수량의3분의1 이상을옥상
(스프링클러설비가설치된건축물의주된옥상을말한다. 이하같다)에설치해야한다. 다만, 다음의
어느하나에해당하는경우에는그렇지않다.
(1) 지하층만있는건축물
(2) 2.2.2에따른고가수조를가압송수장치로설치한경우
스프링클러설비의설치장소
기준개수
지하층을제외
한층수가10
층이하인특
정소방대상물
공장
또는
창고(랙크식
창고를포함한다)
특수가연물을저장·취급하는것
30
그밖의것
20
근린생활시설·판매시설·운
수시설또는복합건축물
판매시설또는복합건축물(판매시설이설치되는복합건축물을말한다)
30
그밖의것
20
그밖의것
헤드의부착높이가8 m 이상인것
20
헤드의부착높이가8 m 미만인것
10
아파트
10
지하층을제외한층수가11층이상인특정소방대상물(아파트를제외한다)·지하가또는지하역사
30
[비고] 하나의소방대상물이2 이상의“스프링클러헤드의기준개수”란에해당하는때에는기준개수가많은것을기준으로
한다. 다만, 각기준개수에해당하는수원을별도로설치하는경우에는그렇지않다.
(3) 수원이건축물의최상층에설치된헤드보다높은위치에설치된경우
(4) 건축물의높이가지표면으로부터10 m 이하인경우
(5) 주펌프와동등이상의성능이있는별도의펌프로서내연기관의기동과연동하여작동되거나비
상전원을연결하여설치한경우
(6) 2.2.4에따라가압수조를가압송수장치로설치한경우
2.1.3 옥상수조(2.1.1에따라산출된유효수량의3분의1 이상을옥상에설치한설비를말한다. 이하
같다)는이와연결된배관을통하여상시소화수를공급할수있는구조의특정소방대상물의경우에
는2 이상의특정소방대상물이있더라도하나의특정소방대상물에만이를설치할수있다.
2.1.4 스프링클러설비의수원을수조로설치하는경우에는소화설비의전용수조로해야한다. 다만,
다음의어느하나에해당하는경우에는그렇지않다.
2.1.4.1 스프링클러설비용펌프의풋밸브또는흡수배관의흡수구(수직회전축펌프의흡수구를포함한
다. 이하같다)를다른설비(소화용설비외의것을말한다. 이하같다)의풋밸브또는흡수구보다낮
은위치에설치한때
2.1.4.2 2.2.2에따른고가수조로부터스프링클러설비의수직배관에물을공급하는급수구를다른설
비의급수구보다낮은위치에설치한때
2.1.5 2.1.1 및2.1.2에따른저수량을산정함에있어서다른설비와겸용하여스프링클러설비용수조
를설치하는경우에는스프링클러설비의풋밸브·흡수구또는수직배관의급수구와다른설비의풋밸
브·흡수구또는수직배관의급수구와의사이의수량을그유효수량으로한다.
2.1.6 스프링클러설비용수조는다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.6.1 점검에편리한곳에설치할것
2.1.6.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.1.6.3 수조의외측에수위계를설치할것. 다만, 구조상불가피한경우에는수조의맨홀등을통하
여수조안의물의양을쉽게확인할수있도록해야한다.
2.1.6.4 수조의상단이바닥보다높은때에는수조의외측에고정식사다리를설치할것
2.1.6.5 수조가실내에설치된때에는그실내에조명설비를설치할것
2.1.6.6 수조의밑부분에는청소용배수밸브또는배수관을설치할것
2.1.6.7 수조외측의보기쉬운곳에"스프링클러소화설비용수조"라고표시한표지를할것. 이경우
그수조를다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께해야한다.
2.1.6.8 소화설비용펌프의흡수배관또는소화설비의수직배관과수조의접속부분에는"스프링클러
소화설비용배관"이라고표시한표지를할것. 다만, 수조와가까운장소에소화설비용펌프가설치되
고해당펌프에2.2.1.16에따른표지를설치한때에는그렇지않다.
2.2 가압송수장치
2.2.1 전동기또는내연기관에따른펌프를이용하는가압송수장치는다음의기준에따라설치해야
한다. 다만, 가압송수장치의주펌프는전동기에따른펌프로설치해야한다.
2.2.1.1 쉽게접근할수있고점검하기에충분한공간이있는장소로서화재및침수등의재해로인
한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.2.1.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.2.1.3 펌프는전용으로할것. 다만, 다른소화설비와겸용하는경우각각의소화설비의성능에지
장이없을때에는그렇지않다.
2.2.1.4 펌프의토출측에는압력계를체크밸브이전에펌프토출측플랜지에서가까운곳에설치하
고, 흡입측에는연성계또는진공계를설치할것. 다만, 수원의수위가펌프의위치보다높거나수직
회전축펌프의경우에는연성계또는진공계를설치하지않을수있다.
2.2.1.5 펌프의성능은체절운전시정격토출압력의140 %를초과하지않고, 정격토출량의150 %로
운전시정격토출압력의65 % 이상이되어야하며, 펌프의성능을시험할수있는성능시험배관을
설치할것. 다만, 충압펌프의경우에는그렇지않다.
2.2.1.6 가압송수장치에는체절운전시수온의상승을방지하기위한순환배관을설치할것. 다만, 충
압펌프의경우에는그렇지않다.
2.2.1.7 기동장치로는기동용수압개폐장치또는이와동등이상의성능이있는것을설치할것
2.2.1.8 기동용수압개폐장치중압력챔버를사용할경우그용적은100 L 이상의것으로할것
2.2.1.9 수원의수위가펌프보다낮은위치에있는가압송수장치에는다음의기준에따른물올림장치
를설치할것
2.2.1.9.1 물올림장치에는전용의수조를설치할것
2.2.1.9.2 수조의유효수량은100 L 이상으로하되, 구경15 ㎜이상의급수배관에따라해당수조에
물이계속보급되도록할것
2.2.1.10 가압송수장치의정격토출압력은하나의헤드선단에0.1 ㎫이상1.2 ㎫이하의방수압력이
될수있게하는크기일것
2.2.1.11 가압송수장치의송수량은0.1 ㎫의방수압력기준으로80 L/min 이상의방수성능을가진기
준개수의모든헤드로부터의방수량을충족시킬수있는양이상의것으로할것. 이경우속도수두
는계산에포함하지않을수있다.
2.2.1.12 2.2.1.11의기준에도불구하고가압송수장치의1분당송수량은폐쇄형스프링클러헤드를사용
하는설비의경우2.1.1.1에따른기준개수에80 L를곱한양이상으로할수있다.
2.2.1.13 2.2.1.11의기준에도불구하고가압송수장치의1분당송수량은2.1.1.2의개방형스프링클러헤
드수가30개이하의경우에는그개수에80 L를곱한양이상으로할수있으나30개를초과하는경
우에는2.2.1.10 및2.2.1.11에따른기준에적합하게할것
2.2.1.14 기동용수압개폐장치를기동장치로사용할경우에는다음의기준에따른충압펌프를설치할
것
2.2.1.14.1 펌프의토출압력은그설비의최고위살수장치(일제개방밸브의경우는그밸브)의자연압
보다적어도0.2 ㎫이더크도록하거나가압송수장치의정격토출압력과같게할것
2.2.1.14.2 펌프의정격토출량은정상적인누설량보다적어서는안되며, 스프링클러설비가자동적으
로작동할수있도록충분한토출량을유지할것
2.2.1.15 내연기관을사용하는경우에는다음의기준에적합한것으로할것
2.2.1.15.1 제어반에따라내연기관의자동기동및수동기동이가능하고, 상시충전되어있는축전지
설비를갖출것
2.2.1.15.2 내연기관의연료량은펌프를20분이상운전할수있는용량일것
2.2.1.16 가압송수장치에는“스프링클러소화펌프”라고표시한표지를할것. 이경우그가압송수장치
를다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께해야한다.
2.2.1.17 가압송수장치가기동이된경우에는자동으로정지되지않도록할것. 다만, 충압펌프의경
우에는그렇지않다.
2.2.1.18 가압송수장치는부식등으로인한펌프의고착을방지할수있도록다음의기준에적합한
것으로할것. 다만, 충압펌프는제외한다.
2.2.1.18.1 임펠러는청동또는스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.2.1.18.2 펌프축은스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.2.2 고가수조의자연낙차를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.2.1 고가수조의자연낙차수두(수조의하단으로부터최고층에설치된헤드까지의수직거리를말한
다)는다음의식(2.2.2.1)에따라산출한수치이상유지되도록할것
H = h₁ + 10 … (2.2.2.1)
여기에서
H: 필요한낙차(m)
h₁: 배관의마찰손실수두(m)
2.2.2.2 고가수조에는수위계·배수관·급수관·오버플로우관및맨홀을설치할것
2.2.3 압력수조를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.3.1 압력수조의압력은다음의식(2.2.3.1)에따라산출한수치이상유지되도록할것
P = p₁ + p₂ + 0.1 … (2.2.3.1)
여기에서
P: 필요한압력(㎫)
p₁: 낙차의환산수두압(㎫)
p₂: 배관의마찰손실수두압(㎫)
2.2.3.2 압력수조에는수위계·급수관·배수관·급기관·맨홀·압력계·안전장치및압력저하방지를위한자
동식공기압축기를설치할것
2.2.4 가압수조를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.4.1 가압수조의압력은2.2.1.10 및2.2.1.11에따른방수압및방수량을20분이상유지되도록할
것
2.2.4.2 가압수조및가압원은「건축법시행령」제46조에따른방화구획된장소에설치할것
2.2.4.3 가압수조를이용한가압송수장치는소방청장이정하여고시한「가압수조식가압송수장치의
성능인증및제품검사의기술기준」에적합한것으로설치할것
2.3 폐쇄형스프링클러설비의방호구역및유수검지장치
2.3.1 폐쇄형스프링클러헤드를사용하는설비의방호구역(스프링클러설비의소화범위에포함된영역
을말한다. 이하같다) 및유수검지장치는다음의기준에적합해야한다.
2.3.1.1 하나의방호구역의바닥면적은3,000 ㎡를초과하지않을것. 다만, 폐쇄형스프링클러설비에
격자형배관방식(2 이상의수평주행배관사이를가지배관으로연결하는방식을말한다)을채택하는때
에는3,700 ㎡범위내에서펌프용량, 배관의구경등을수리학적으로계산한결과헤드의방수압및
방수량이방호구역범위내에서소화목적을달성하는데충분하도록해야한다.
2.3.1.2 하나의방호구역에는1개이상의유수검지장치를설치하되, 화재시접근이쉽고점검하기편
리한장소에설치할것
2.3.1.3 하나의방호구역은2개층에미치지않도록할것. 다만, 1개층에설치되는스프링클러헤드
의수가10개이하인경우와복층형구조의공동주택에는3개층이내로할수있다.
2.3.1.4 유수검지장치를실내에설치하거나보호용철망등으로구획하여바닥으로부터0.8 m 이상
1.5 m 이하의위치에설치하되, 그실등에는가로0.5 m 이상세로1 m 이상의개구부로서그개구
부에는출입문을설치하고그출입문상단에"유수검지장치실" 이라고표시한표지를설치할것. 다
만, 유수검지장치를기계실(공조용기계실을포함한다)안에설치하는경우에는별도의실또는보호용
철망을설치하지않고기계실출입문상단에"유수검지장치실"이라고표시한표지를설치할수있다.
2.3.1.5 스프링클러헤드에공급되는물은유수검지장치를지나도록할것. 다만, 송수구를통하여공
급되는물은그렇지않다.
2.3.1.6 자연낙차에따른압력수가흐르는배관상에설치된유수검지장치는화재시물의흐름을검
지할수있는최소한의압력이얻어질수있도록수조의하단으로부터낙차를두어설치할것
2.3.1.7 조기반응형스프링클러헤드를설치하는경우에는습식유수검지장치를설치할것
2.4 개방형스프링클러설비의방수구역및일제개방밸브
2.4.1 개방형스프링클러설비의방수구역및일제개방밸브는다음의기준에적합해야한다.
2.4.1.1 하나의방수구역은2개층에미치지않아야한다.
2.4.1.2 방수구역마다일제개방밸브를설치해야한다
2.4.1.3 하나의방수구역을담당하는헤드의개수는50개이하로할것. 다만, 2개이상의방수구역으
로나눌경우에는하나의방수구역을담당하는헤드의개수는25개이상으로해야한다.
2.4.1.4 일제개방밸브의설치위치는2.3.4의기준에따르고, 표지는"일제개방밸브실"이라고표시해야
한다.
2.5 배관
2.5.1 배관과배관이음쇠는다음의어느하나에해당하는것또는동등이상의강도·내식성및내열
성등을국내·외공인기관으로부터인정받은것을사용해야하고, 배관용스테인리스강관(KS D 357
6)의이음을용접으로할경우에는텅스텐불활성가스아크용접(Tungsten Inertgas Arc Welding)
방식에따른다. 다만, 2.5에서정하지않은사항은「건설기술진흥법」제44조제1항의규정에따른"
건설기준"에따른다.
2.5.1.1 배관내사용압력이1.2 ㎫미만일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 배관용탄소강관(KS D 3507)
(2) 이음매없는구리및구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의배관에한한다.
(3) 배관용스테인리스강관(KS D 3576) 또는일반배관용스테인리스강관(KS D 3595)
(4) 덕타일주철관(KS D 4311)
2.5.1.2 배관내사용압력이1.2 ㎫이상일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 압력배관용탄소강관(KS D 3562)
(2) 배관용아크용접탄소강강관(KS D 3583)
2.5.2 2.5.1에도불구하고다음의어느하나에해당하는장소에는소방청장이정하여고시한「소방용
합성수지배관의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한소방용합성수지배관으로설치할수
있다.
2.5.2.1 배관을지하에매설하는경우
2.5.2.2 다른부분과내화구조로구획된덕트또는피트의내부에설치하는경우
2.5.2.3 천장(상층이있는경우에는상층바닥의하단을포함한다. 이하같다)과반자를불연재료또는
준불연재료로설치하고소화배관내부에항상소화수가채워진상태로설치하는경우
2.5.3 급수배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.3.1 전용으로할것. 다만, 스프링클러설비의기동장치의조작과동시에다른설비의용도에사용
하는배관의송수를차단할수있거나, 스프링클러설비의성능에지장이없는경우에는다른설비와
겸용할수있다.
2.5.3.2 급수배관에설치되어급수를차단할수있는개폐밸브는개폐표시형으로할것. 이경우펌프
의흡입측배관에는버터플라이밸브외의개폐표시형밸브를설치해야한다.