yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
치할 것
                       나. 유해화학물질을 보관 또는
     위치ㆍ구조 및 설비의 기준은
                          취급하는 장소의 주위에는
     다음과 같다.                                샘플링확인   적 부
                          표시를 하여 명확하게 구
                          분할 것
     눈ㆍ비 등을 피하거나 차광 등을 위하여 보관시설에 캐노피
4)   또는 지붕을 설치하는 경우에는 환기에 지장을 주지 아니하는       샘플링확인   적 부
     구조로 하여야 한다. 이 경우 벽은 설치하지 아니하여야 한다.
     유해화학물질 보관시설에는 필요한 경우 조명 설비를 갖추어
5)                                          샘플링확인   적 부
     야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


나. 사고예방 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                  검사내용                      검사방법    검사결과        비고


     액체나 기체 상태의 유해화학물질은 누출, 폭발 또는 화재를
     미리 감지하기 위하여 검지·경보설비를 설치하여야 한다. 다만,
     다음 각 목 중 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니
     하다.
     가. 폭발성 물질 또는 인화성 물질을 보관하는 시설 중 「산업
1)      표준화법」의 한국산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위      샘플링확인   적 부
        험장소에 해당하는 경우로서 타법에서 정하는 기준에 따
        라 방폭구조 전기기계ㆍ기구를 설치한 시설의 경우
     나. 검지·경보설비를 설치하는 것이 곤란한 경우로서 감시
        인(감시만을 전담하는 인력에 한한다.) 또는 CCTV 등 감
        시설비를 설치하여 실시간으로 모니터링을 하는 경우



     자연발화성 물질을 쌓아 두는 경우 위험한 온도로 상승하지 못
2)                                          샘플링확인   적 부
     하도록 화재예방을 위한 조치를 하여야 한다.

비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


다. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                   검사내용                     검사방법    검사결과        비고
     유해화학물질을 액체상태로 보관하는 보관설비를 설치하는 경우
     에는 물질이 누출되어 확산되는 것을 방지하기 위한 아래의 조건을
     만족하는 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 설
1)                                          샘플링확인   적 부
     치하여야 한다. 다만, 다른 법령에서 정하는 기준에 따라 확산을
     방지하기 위한 집수시설을 설치한 경우에는 적절하게 설치한 것으
     로 본다.
검사내용                   검사방법    검사결과         비고
     가. 집수시설은 해당물질에 견디는 재질을 사용하거나 적절한 마
        감처리를 할 것
     나. 집수시설은 외부로 유출되지 아니하는 구조로 할 것
     다. 용기를 취급하는 경우에는 집수시설의 용량을 최대 단일 용기
      의 100% 이상으로 할 것

     액체상태 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 시설의 바닥둘레에
2)   는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱 등을      샘플링확인   적 부
     설치하여야 한다.


     유해화학물질 중 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하
3)                                         샘플링확인   적 부
     는 시설 또는 장소에는 소화설비를 설치하여야 한다.


     유해화학물질로 인한 위해를 예방하기 위하여 물질에 적합한
     방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고
4)                                         샘플링확인   적 부
     개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한
     수량을 비치해야 한다.


     작업자가 쉽게 사용할 수 있는 장소에 긴급세척시설(샤워시설
5)   또는 세안시설을 포함한다)을 설치하고, 접근통로에 장애물이      샘플링확인   적 부
     없도록 하여야 한다. 다만, 물반응성 물질은 제외한다.

비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


라. 실외 보관시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                    검사내용                   검사방법    검사결과         비고

     보관시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에는 유해화학
     물질을 취급하는 시설 또는 일반인의 출입을 제한하는 시설이
1)   라는 것을 명확하게 알아볼 수 있도록 적절한 표지를 하고,      샘플링확인   적 부
     관계자가 아닌 자의 출입을 통제할 수 있도록 잠금장치 등을
     설치하여야 한다.

비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


마. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                    검사내용                   검사방법    검사결과   검사원 특기사항

1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                        전수확인    적 부

2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수                전수확인    적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
   2. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
3. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.



[별지 제18호 서식]

                 유해화학물질 취급시설 정기·수시검사표
                            (지하 저장 시설 및 설비)


[시설현황]

           시설명                    취급물질명                연간 취급량




[검사내역]
가. 저장설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                  검사내용                      검사방법      검사결과       비고


     액체 유해화학물질의 지하 저장탱크에는 물질의 양을 자동적으
     로 표시하는 장치 또는 계량구를 설치하여야 한다. 다만, 2014
     년 12월 31일 이전 착공한 지하 저장설비로서, 수동식 계량장치
1)                                          샘플링확인     적 부
     를 설치한 경우, 입·출고량 등의 일지 작성을 통해 관리하는 경
     우, 다른 법령에 따라 실시한 검사 결과 합격한 경우에는 적절하
     게 설치된 것으로 본다.



                       가. 주입호스 또는 주입관과 결
                          합할 수 있고, 결합하였을    샘플링확인     적 부
                          때 물질이 새지 아니할 것

                       나. 주입구에는 밸브 또는 뚜껑
                          을 설치하고 물질 유입시
                                            샘플링확인     적 부
                          외에는 닫힘 상태를 유지할
                          것

                     다. 정전기에 의한 재해가 발생
     액체 유해화학물질의 지하 저    할 우려가 있는 액체유해화
2)   장설비의 주입구는 다음의 기    학물질의 지하 저장설비의
                                            샘플링확인     적 부
                        주입구 부근에는 정전기를
     준을 따라야 한다.
                        유효하게 제거하기 위해 접
                        지할 것


                       라. 주입구에는 주입구를 나타
                                            샘플링확인     적 부
                          낼 수 있는 표시를 할 것

                       마. 주입구 주위에는 새어나온
                          물질이 외부로 유출되지 아
                                            샘플링확인     적 부
                          니하도록 하는 설비를 설치
                          할 것
검사내용                          검사방법    검사결과   비고

                           바. 주입구는 함부로 개폐되지
                              않도록 잠금장치를 설치할
                              것. 다만, 주입구 조작이 엄   샘플링확인   적 부
                              격하게 제한되는 경우에는
                              그렇지 아니하다.

     대기압 저장탱크에는 밸브 없는 통기관 또는 대기밸브 부착 통
3)                                               샘플링확인   적 부
     기관을 설치하여야 한다.
     저장설비에 대해서는 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭
     발방지성능과 규격을 갖춘 안전밸브 등을 설치하여야 한다. 다
4)                                               샘플링확인   적 부
     만, 안전밸브 등에 상응하는 방호장치를 설치한 경우에는 그러
     하지 아니한다.


     지하 저장설비에는 다음의 방 가. 지하 저장탱크의 용량을 초
     법으로 과충전을 방지하는 장         과하는 물질이 주입될 때
     치를 설치하여야 한다. 다만, 2      자동으로 그 주입구를 폐쇄      샘플링확인   적 부
     014년 12월 31일 이전 착공한     하거나 물질의 공급을 자동
     지하 저장설비로서, 수동식 계
                             으로 차단하는 방법
5)   량장치를 설치하고 경보조치
     연계를 한 경우, 입·출고량 등의
     일지 작성을 통해 관리하는 경
     우, 다른 법령에 따라 실시한 나. 지하 저장탱크 용량의 지정
     검사 결과 합격한 경우에는 적    된 수위가 찰 때 경보음을          샘플링확인   적 부
     절하게 설치된 것으로 본다.         울리는 방법


     유해화학물질을 가압하는 설비 또는 그 취급하는 유해화학물
6)   질의 압력이 상승할 우려가 있는 설비에는 압력계를 설치하여            샘플링확인   적 부
     야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


나. 그 밖에 지하 저장시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                   검사내용                          검사방법    검사결과   비고

     지하 저장설비의 주위에는 당 가. 이중관으로 할 것. 다만, 소
     해 설비로부터 유해화학물질      공이 없는 상부는 단관으로          샘플링확인   적 부
     누출을 검사하기 위한 관을 다    할 수 있다.
     음의 기준에 따라 4개소 이상
                      나. 재료는 금속관 또는 경질합
     적당한 위치에 설치하거나, 이                            샘플링확인   적 부
                         성수지관으로 할 것
     와 동등 이상의 성능을 확보하
     는 누출을 검사하기 위한 조치 다. 관은 지하 저장설비실의 바
1)
     를 하여야 한다. 다만, 2014년  닥 또는 설비의 기초까지          샘플링확인   적 부
     12월 31일 이전 착공한 지하    닿게 할 것
     저장설비로서, 토양환경보전
     법에 따른 저장 탱크에 대한 토 라. 관의 밑부분으로부터 설비
     양오염도 검사 결과서를 제출      의 중심 높이까지의 부분에
                                                 샘플링확인   적 부
     한 경우, 저장시설의 공정운전        는 소공이 뚫려 있을 것. 다
     조건(수위, 온도, 압력) 자동관      만, 지하수위가 높은 장소
검사내용                           검사방법       검사결과      비고

                              에 있어서는 지하수위 높이
                           까지의 부분에 소공이 뚫려
     리 전산체계, 입·출고량 등의 일
                           있어야 한다.
     지 작성 을 통해 관리하는 경
     우, 다른 법령에 따라 실시한
                        마. 상부는 물이 침투하지 아니
     검사 결과 합격한 경우에는 적
                           하는 구조로 하고, 뚜껑은
     절하게 설치된 것으로 본다.                                샘플링확인      적 부
                           검사시에 쉽게 열 수 있도
                              록 할 것
                             가. 펌프 또는 전동기를 지하

     지하 저장설비의 펌프 또는 전         저장실 밖에 설치하는 경우
                                                    샘플링확인      적 부
     동기를 설치하는 경우에는 다          에는 방지턱 및 집수설비를

     음의 기준에 적합하게 하여야          설치할 것

     한다. 다만, 2014년 12월 31일
                             나. 펌프 또는 전동기를 지하 저
     이전 착공한 지하 저장설비로
                              장실 안에 설치하는 경우에
2)   서, 공정운전조건(온도, 압력,
                              는 펌프 또는 전동기에 접속
     전류 등)에 대해 안전점검 수행
                              되는 전선을 유해화학물질이
     및 기록관리를 하는 경우, 다른                            정기검사 대상 아님     -
                              침투되지 아니하는 것으로
     법령에 따라 실시한 검사 결과
                              하는 등 유해화학물질로 인
     합격한 경우에는 적절하게 설
                              한 사고를 예방할 수 있도록
     치된 것으로 본다.
                              설치할 것


비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


다. 피해저감 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                     검사내용                           검사방법       검사결과     비고

     액체상태 유해화학물질을 적재ㆍ하역하는 시설의 바닥둘레에
1)   는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 아니하도록 방지턱 등               샘플링확인       적 부
     을 설치하여야 한다

비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


라. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                     검사내용                           검사방법       검사결과   검사원 특기사항

1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                                 전수확인       적 부

2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수                         전수확인       적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
   2. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
3. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.



[별지 제19호 서식]

                   유해화학물질 취급시설 정기·수시검사표
                           (차량 운송 시설 및 설비)


[시설현황]

             시설명                 취급물질명                 연간 취급량




[검사내역]
가. 차량고정탱크
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                    검사방법      검사결과        비고
     탱크의 아랫부분에 배출구를 설치하는 경우에는 해당 설비의
     배출구에 밸브(이하 "배출밸브"라 한다)를 설치하고 비상시에
1)                                        샘플링확인       적 부
     직접 해당 배출밸브를 폐쇄할 수 있는 긴급차단밸브 등을 설치
     하여야 한다.
     탱크의 외면에는 방청도장을 하여야 한다. 다만, 탱크의 재질이
2)   부식의 우려가 없는 스테인레스 강판 등인 경우에는 그러하지     샘플링확인       적 부
     아니하다.
     탱크의 주입호스는 물질을 저장 또는 취급하는 설비의 주입구
     와 결합할 수 있는 금속구를 사용하여야 한다. 다만, 다음 중
     어느 하나에 해당하는 경우에는 금속구를 대신할 수 있다.
3)   가. 인화성 물질은 놋쇠 그 밖에 마찰 등에 의하여 불꽃이 생   샘플링확인       적 부
       기지 아니하는 재료를 사용한다.
     나. 금속부식성물질은 해당 물질에 내구성이 있는 재질을 사
       용한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


나. 제어 설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                    검사방법       검사결과       비고

     탱크에는 안전밸브 등 필요한 가. 안전밸브를 부착하는 경우
                        에는 그 성능이 기준에 적
1)   부속품이 장치되어 있어야 하                       샘플링확인      적 부
                        합하여야 한다. 그 저장설
     고 그 부속품은 다음의 기준에   비 또는 용기의 내압시험
압력의 10분의 8 이하의
     적합하여야 한다.          압력에서 작동할 수 있는
                        것일 것
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


다. 사고예방 시설
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                 검사내용                    검사방법     검사결과          비고

     운송차량에서 저장시설로 배관 등을 통해 유해화학물질을 이
     송하는 경우 운송차량 측 유출배관에 긴급차단밸브 (과량유
1)   출방지 밸브, 원격차단 밸브 등)와 유량조절밸브를 각각 설치   샘플링확인     적 부
     하여야 한다. 이 경우 유량조절밸브의 수동손잡이는 핸들형
     이어야 한다.


     배출밸브를 설치하는 경우 그 배출밸브에 대하여 외부로부터
2)   의 충격으로 인한 손상을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하    샘플링확인     적 부
     여야 한다.


     인화성, 폭발성, 산화성 유해화학물질의 탱크에는 접지도선을
3)                                       샘플링확인     적 부
     설치하여야 한다.


     탱크 내부의 이상상황을 감지할 수 있는 온도계, 압력계, 액
4)   면계 등의 장치를 설치하여 이를 확인할 수 있도록 하여야 한   샘플링확인     적 부
     다.


     탱크에는 누출을 방지하기 위하여 액면요동방지 조치, 돌출
5)   부속품의 보호조치, 밸브 콕 개폐표시 조치 등 필요한 조치를   샘플링확인     적 부
     하여야 한다.

비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.



라. 방제약품 등
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                    검사방법     검사결과          비고


     운송차량은 그 차량에 적재된 물질로 인한 사고를 예방하기
     위하여 물질에 적합하고 충분한 수량의 방제약품 또는 방제장
1)                                       샘플링확인     적 부
     비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고 개인보호장구는 탑승
     자 수를 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다.


비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.
마. 차고지 확보
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                        검사방법          검사결과      검사원 특기사항


     운송차량을 운영하는 자는 세차 후 폐수를 모을 수 있는 집수조
1)                                            샘플링확인          적 부
     를 갖춘 세차시설에서 세차를 하여야 한다.


비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.



바. 운송
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                  검사내용                        검사방법          검사결과      검사원 특기사항

     물질을 운송할 때에는 운송책임자 또는 운송차량의 운전자에
     게 그 물질의 위해 예방에 필요한 사항을 주지시켜야 한다.
1)   또한, 「화학물질관리법」 제15조에 따른 운반계획서를 제출하        샘플링확인          적 부
     지 아니하는 자는 운송하는 물질의 명칭, 함량, 수량 및 물질에
     대한 방재요령을 기재한 카드를 운송차량에 비치하여야 한다.

비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


사. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

               검사내용                        검사방법       검사결과     검사원 특기사항

1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                        전수확인       적 부

2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수                전수확인       적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
   2. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
   3. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.



[별지 제20호 서식]

                 유해화학물질 취급시설 정기‧수시검사표
                           (차량 운반 시설 및 설비)


[시설현황]

          시설명                     취급물질명                      연간 취급량
[검사내역]
가. 운반차량
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                 검사내용                        검사방법       검사결과    비고


     운반차량의 바닥은 물질이 스며들지 아니하고 해당 물질에 견
1)                                    서면검사 후 샘플링확인       적 부
     딜 수 있는 재질로 되어 있어야 한다.


비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.



나. 방제약품
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                 검사내용                        검사방법       검사결과    비고


     운반차량에는 그 차량에 적재된 물질로 인한 사고를 예방하
     기 위하여 물질에 적합하고 충분한 수량의 방제약품 또는 방
1)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     제장비 및 응급조치 장비를 구비하여야 하고 개인보호장구는
     탑승자 수를 고려하여 충분한 수량을 비치하여야 한다.



비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.



다. 차고지 확보
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                 검사내용                       검사방법        검사결과    비고


     운반차량을 운영하는 자는 세차 후 폐수를 모을 수 있는 집수
1)                                       서면검사 후 샘플링확인   적 부
     조를 갖춘 세차시설에서 세차를 하여야 한다.


비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.



라. 운반
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
검사내용                       검사방법          검사결과      비고

     물질을 운반할 때에는 운반책임자 또는 운반차량의 운전자에게
     그 물질의 위해 예방에 필요한 사항을 주지시켜야 한다. 또한,
1)   「화학물질관리법」 제15조에 따른 운반계획서를 제출하지 아니 서면검사 후 샘플링확인         적 부
     하는 자는 운반하는 물질의 명칭, 함량, 수량 및 물질에 대한
     방재요령을 기재한 카드를 운반차량에 비치하여야 한다.

비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


마. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

               검사내용                       검사방법       검사결과     검사원 특기사항

1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                       전수확인       적 부

2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수               전수확인       적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
   2. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
   3. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.



[별지 제21호 서식]

                 유해화학물질 취급시설 정기‧수시검사표
                         (사외배관 이송 시설 및 설비)


[시설현황]

          시설명                   취급물질명                       연간 취급량




[검사내역]
가. 배관설비
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                  검사내용                       검사방법          검사결과      비고
     가. 지상에 설치한 배관등에는 외면부식을 방지하기 위한 도장
                                             샘플링확인          적 부
     을 실시하여야 한다.
1)
     나. 지하에 설치한 배관 등의 전기방식 조치는 적정하게 유지
                                             샘플링확인          적 부
     되어야 한다.
                      가. 물질의 주입구 및 토출구는
     물질의 주입구 및 토출구는 다    화학사고 예방ㆍ대응에 지
2)                                           샘플링확인          적 부
     음의 기준을 따라야 한다.      장이 없는 장소에 설치할
                         것
나. 물질의 주입구 및 토출구는
                          물질을 주입하거나 토출하
                          는 호스 또는 배관과 결합     샘플링확인   적 부
                          이 가능하고 물질의 유출이
                          없도록 할 것
                       다. 물질의 주입구 및 토출구에는
                          물질의 주입구 또는 토출구
                          가 있다는 내용과 화학사고     샘플링확인   적 부
                          예방과 관련된 주의사항을
                          표시한 게시판을 설치할 것
                       라. 물질의 주입구 및 토출구에
                          는 개폐가 가능한 밸브를      샘플링확인   적 부
                          설치할 것
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


나. 사고예방 시설기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)
                  검사내용                       검사방법    검사결과       비고
     이송시설에는 이상사태가 발생하는 것을 방지하고 이상사태 발
1)   생 시 그 확대를 방지하기 위하여 비상전력설비를 설치하여야        샘플링확인   적 부
     한다
     유해성이 높은 이송시설에 부착된 배관에는 긴급 시 물질의 누
     출을 효과적으로 차단할 수 있는 조치를 마련하고, 필요한 곳에
2)                                           샘플링확인   적 부
     는 역류 및 역화를 방지할 수 있는 적절한 장치를 설치하여야
     한다.
     배관계(배관등 및 물질 이송에 사용되는 일체의 부속설비를 말
3)   한다. 이하 같다)에는 펌프의 작동상황 등 배관계의 운전 상태를     샘플링확인   적 부
     감시하는 장치를 설치하여야 한다.

     배관계에는 압력 또는 유량의 이상변동 등 이상한 상태가 발생
4)                                           샘플링확인   적 부
     하는 경우에 그 상황을 경보하는 장치를 설치하여야 한다.

     배관계에는 배관내의 압력이 최대상용압력을 초과하거나 유격
     작용 등에 의하여 생긴 압력이 최대상용압력의 1.1배를 초과하
5)                                           샘플링확인   적 부
     지 않도록 제어하는 장치(이하 “압력안전장치”라 한다)를 설치
     하여야 한다.

                       가.    압력안전장치ㆍ누출검지
                            장치ㆍ긴급차단밸브 그 밖
                            의 안전설비의 제어회로가
                                             샘플링확인   적 부
                            정상으로 있지 아니하면 펌
                            프가 작동하지 아니하도록
     배관계에는 다음의 제어기능         하는 제어기능
6)   을 가진 안전제어장치를 설치
     하여야 한다.
                       나. 안전상 이상상태가 발생한
                         경우에 펌프ㆍ긴급차단밸브
                         등이 자동 또는 수동으로 연     샘플링확인   적 부
                         동하여 신속히 정지 또는 폐
                         쇄되도록 하는 제어기능

     배관계에는 안전상 필요에 따라 접지 및 절연 등의 조치를 하여
7)                                           샘플링확인   적 부
     야 한다.
검사내용                        검사방법         검사결과      비고
8)    배관계에는 누출을 확인할 수 있는 적절한 조치를 하여야 한다.      샘플링확인          적 부
      배관을 지하에 매설한 경우에는 안전상 필요한 장소에 누출검
      지구를 설치하여야 한다. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당
      하는 경우에는 누출검지구를 설치한 것으로 본다.
       가. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 공정운전조
9)                                           서면검사 후 샘플링확인    적 부
          건(온도, 압력, 유량 등을 말한다)에 대해 안전점검 수행
          및 기록·관리하는 경우
       나. 2014년 12월 31일 이전에 착공한 배관으로서 다른 법령에
          따라 실시한 검사 결과 합격한 경우
                          가. 이송기지에는 비상벨장치
                           및 확성장치를 설치하여야      샘플링확인          적 부
      이송취급소에는 다음의 기준       한다.
10) 에 따른 경보설비를 설치하여 나. 증기를 발생하는 물질을 취
      야 한다.                급하는 펌프실등에는 증기
                                              샘플링확인          적 부
                           경보설비를 설치하여야 한
                           다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


다. 사외배관 이송시설에 대한 관리
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 샘플링확인, 전수 육안확인 = 전수확
인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                        검사방법         검사결과      비고
      안전밸브 또는 방출밸브에 설치된 스톱밸브는 그 밸브의 수리
 1)   등을 위하여 특별히 필요한 때를 제외하고는 항상 완전히 열어       샘플링확인         적 부
      놓아야 한다.
      이송기지의 구내에는 관계자 외의 자가 함부로 출입할 수 없도
      록 경계표시를 하여야 한다. 다만, 주위의 상황에 의하여 관계
 2)                                           샘플링확인         적 부
      자 외의 자가 출입할 우려가 없는 경우에는 그러하지 아니하
      다.
      배관에 가열 또는 보온을 위한 설비를 설치하는 경우에는 안전
 3)                                           샘플링확인         적 부
      하게 유지될 수 있도록 관리하여야 한다.
비고 : 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
     2. 설치 검사 시 확인된 사항에 대하여 유지관리 등 운영 상태에 대해 현장 확인을 실시한다.


라. 그 밖의 기준
(약칭 : 사전서면검사자료 확인 = 서면검사, 샘플링 육안확인 = 필요시 선택적 확인, 전수 육안확인
= 전수확인, 장비에 의한 측정 = 실측)

                   검사내용                       검사방법          검사결과   검사원 특기사항

1) 장외영향평가서를 사업장에 보관                           전수확인          적 부

2) 장외영향평가서 내용 중 안전성 확보방안 준수                   전수확인          적 부
비고 1. 검사내용에 대한 구체적인 기술기준 및 세부기준은 화학물질안전원장이 별도로 정하는 지침에 따른다.
   2. 장외영향평가서는 화학사고예방관리계획서로 대체하여 검사할 수 있다.
   3. 화학사고예방관리계획서 면제대상인 사업장의 경우에는 검사내용 1) 및 2)의 사항을 확인하지 않을 수 있다.
○ 국토교통부고시제2021-1403호(시흥하중 공공주택지구 지구지정변경 및 지구계획 승인
                                   중 정정)
 관보 제20125호(2021. 11. 15.) 에 게재된 국토교통부고시제2021-1221호(시흥하중 공공주택지
구 지구지정변경 및 지구계획 승인) 중 오류사항이 있어 다음과 같이 정정합니다.
   2021년 12월 27일
                국토교통부장관


□ 정정사유 : 오류사항 정정(용도지역 결정(변경) 조서 오기 정정)

[붙임3] 시흥하중 공공주택지구 도시관리계획 결정(변경)에 관한 사항

<정정 전>


1. 용도지역 결정(변경) 조서


      가. 시흥시 용도지역 결정(변경) 조서
                                           면 적 ( ㎡)                         구성비
          구 분                                                                        비 고
                           기 정                 변 경           변경후            (%)
          합 계             135,056,862.1                 -   135,056,862.1    100.0
            소 계            22,752,901.4   증)    327,665.7    23,080,579.1     17.7
         제1종전용주거지역            123,387.6                 -       123,387.6      0.1
         제2종전용주거지역            142,250.1                 -       142,250.1      0.1
 주거
         제1종일반주거지역          7,194,066.4   증)     77,383.2     7,271,451.4      5.5
 지역
         제2종일반주거지역          7,712,216.5   증)    209,124.0     7,921,285.5      6.2
         제3종일반주거지역          4,647,468.5   증)         16.8     4,647,372.9      3.4
           준주거지역            2,933,512.3   증)     41,141.7     2,974,831.6      2.4
            소 계             1,870,354.4   증)     14,579.6     1,884,934.0      1.4
          중심상업지역              340,102.7                 -       340,102.7      0.3
 상업
          일반상업지역            1,530,251.7   감)        104.4     1,530,147.3      1.1
 지역
          근린상업지역                      -   증)     14,684.0        14,684.0      0.0
          유통상업지역                      -                 -               -        -
            소 계            12,136,985.0                 -    12,058,956.0      8.9
 공업       전용공업지역                      -                 -               -        -
 지역       일반공업지역            9,795,624.0                 -     9,742,875.0      7.2
           준공업지역            2,341,361.0                 -     2,316,081.0      1.7
            소 계            98,296,621.3   감)    342,245.3    98,032,393.0     72.0
 녹지       보전녹지지역              105,010.0                 -       105,010.0      0.1
 지역       생산녹지지역                      -                 -               -        -
          자연녹지지역           98,191,611.3   감)    342,245.3    97,927,383.0     71.9
            소 계                       -                 -               -        -
 관리       보전관리지역                      -                 -               -        -
 지역       생산관리지역                      -                 -               -        -
          계획관리지역                      -                 -               -        -
         농림지역                         -                 -               -        -