관보
               제15584호                                     2003.12.30. (화요일)
                                                한힘으로규정하여110N이하로규정함.
               사또는지하상가인경우에는비상전원용량을
               60분이상으로함.
                                              다. 누설량 및 보충량의 산출기준은설계자가현
              라. 유도등에점멸기를설치할수대상은사람이
                                                장상황에따라적정한누설량및급기량을구
               없는장소, 외부광(光)이 있는 장소, 공연장,
                                                하도록함.
               암실(暗室) 등과같은장소로규정함.
                                              라. 방연풍속은 제연구역의 선정방식에 따라 구
             ○비상조명등의화재안전기준(NFSC 304)
                                                분하여명시함.
              가. 11층 이상, 지하층 또는 무창층의 용도가 도
                                              마. 플랩댐퍼를 출입문의 개방에 필요한 힘이
               매시장·소매시장·여객자동차터미널·지하
                                                110N 초과시에개방하는구조가되도록함.
               철역사, 지하상가인경우에는비상전원용량을
                                              바. 배출풍도는 옥내와 면하여 설치되는 것으로
               60분이상으로함.
                                                화재등에대비내열성이있어야하므로두께
              나. 휴대용 비상조명등을 외부에 설치시 출입문
                                                1.5㎜이상의강판또는이와동등이상의성능
               손잡이로부터1m이내부분에설치토록함.
                                                이있는것으로설치토록함.
              다. 지상1층 또는 피난층으로서 복도, 통로 또는
                                              사. 급기송풍기의풍량조절을여러가지방법으로
               창문등의개구부를통하여피난이용이한경
                                                할수있도록함.
               우에는휴대용비상조명등설치를제외함.
                                              아. 출입문의 폐쇄력에 대한 시험, 조정, 측정방
             ○제연설비의화재안전기준(NFSC 501) 
                                                법은출입문의개방에필요한힘110N이하에
              가. 통로상의 제연구역은 보행중심선의 길이가
                                                서개방되도록함.
               60m를초과하지아니하도록단순화함.
                                             ○연결송수관설비의화재안전기준(NFSC 502) 
              나. 하나의 제연구역을직경60m의원내로단순
                                              가. 연결송수관설비의 입상관 및 방수구로 연결
               화함.
                                                되는배관은거실화재로부터보호하기위하여
              다. 제연경계벽을 연기가 누설되지 않는 기묀성
                                                내화구조로구획된계단실또는파이프닥트등
               있는재료로서성능을인정받은것은사용이
                                                에설치토록함.
               가능토록함.
                                              나. 방수구의 설치위치가 계단으로부터 5m이내
              라. 통로의 주요구조부가 내화구조이며 마감이
                                                설치토록되어있어특별피난계단이설치된건
               불연재료또는난연재료로처리되고가연성내
                                                축물의경우부속실의크기에따라설치위치가
               용물이없는경우라할지라도화재발생시연기
                                                계단내로만국한될우려가있으므로부속실을
               의유입이우려되는통로는예상제연구역으로
                                                포함함.
               함.
                                              다. 지하가중 터널의 경우 방수구의 설치위치는
              마. 예상제연구역이통로인경우에는피난동선이
                                                터널내차량주행환경에적합하게주행차로측
               므로보행중심선의길이에관계없이배출량을
                                                벽길이방향50m마다설치토록함.
               1시간당45,000㎥이상으로함.
                                             ○비상콘센트설비의화재안전기준(NFSC 504) 
              바. 터널의 제연설비는 도로의구조·시설기준에
                                              가. 비상콘센트의 설치위치가 계단으로부터 5m
               관한규칙의환기설비가제연설비로전환되도
                                                이내설치토록되어있어특별피난계단이설치
               록함.
                                                된건축물의경우부속실의크기에따라설치
             ○특별피난계단의계단실및부속실의제연설비의화
                                                위치가계단내로만국한될우려가있으므로
              재안전기준(NFSC 501A)
                                                부속실을포함함.
              가. 제연구역과 옥내와의 사이에 유지하여야 하
                                              나. 지하가중 터널의 경우 비상콘센트의 설치위
               는최소차압이옥내에스프링클러설비가설치
                                                치는터널내차량주행환경에적합하게주행차
               되어있을경우에는12.5㎩이상으로완화함.
                                                로측벽길이방향50m마다설치토록함.
              나. 현행 최대차압60㎩을출입문의개방에필요
                                          427