진단 내용
분야                                                             가중치
       항목                         세부항목

                         계측장치의 장치 손상, 부착부 풀림, 기타               0.055
               송풍장치 설치, 장치의 손상, 부착부 풀림, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발
                                                               0.038
                                 열 발생, 기타
                    구동장치의 부식, 변형, 손상 유무, 고정상태 불량, 기타           0.038
               교반장치의 손상 유무, 고정 상태 부적합 여부, 이상 진동, 이상 소음, 이
                                                               0.052
                     상 발열 유무, 누유 유무, 안전장치 비정상 작동, 기타
               기초, 지주, 전용실 등의 변형, 균열, 손상 유무, 부동 침하, 고정 상태 비정
                                                               0.064
                                상 여부, 기타
               본체부의 변형, 균열, 손상 유무, 누설 유무, 도장 불량, 부식 여부, 보냉재
                                                               0.079
                             손상 및 탈락 유무, 기타
               노즐, 맨홀 등의 누설 유무, 변형, 균열, 손상 유무, 부착부 손상 유무, 도장
                                                               0.097
                              불량, 부식 유무, 기타
               방유제, 방유턱의 변형, 균열, 손상 유무, 배수관 손상 유무, 배수관 개폐
               적합 여부, 배수구의 균열, 손상 여부, 배수구 내 체유, 체수, 토사 등 퇴적    0.060
                              여부, 수용량 적합 여부
               접지의 접지도선의 단선 유무, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타       0.079


     위험물 탱크             누유검사관의 변형, 균열, 손상 유무, 기타               0.081
               교반장치의 장치 외부로 누유, 이상 진동, 이상 소음, 이상 발열 유무, 고
                                                               0.042
                              정상태 불량, 기타
               통기관의 인화방지망 손상, 막힘, 밸브 작동 불량, 통기관 내부 장애물, 도
                                                               0.042
                            장 불량 또는 부식 발생, 기타
                       안전장치의 비정상 작동, 부식, 손상 발생, 기타             0.064

                     계량장치의 장치 손상, 부착부 고정 상태 불량, 기타             0.064
               주입구의 폐쇄시 주입구 외부로 누설, 변형, 손상 여부, 접지전극 손상, 접
                                                               0.042
                               지저항치 불량, 기타
                주입구 비트의 균열, 손상 유무, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타      0.064
               배관 (플랜지, 밸브 포함)의 외부로 누설 (지하매설배관은 누설점검 실시),
               배관의 변형, 손상, 배관 외부 도장 불량 및 부식 발생, 지상 설치 시 지반     0.043
     위험물 배관,
                               면과 이격 여부, 기타
      밸브 등
                   배관 비트의 균열, 손상, 체류, 체수, 토사 등 퇴적 유무, 기타       0.045
               전동기의 변형, 균열, 손상, 고정 상태 불량, 회전부의 급유상태, 이상 진동,
                                                               0.017
                           이상 소음, 이상 발열, 기타
               펌프 외부로 위험물 누설, 변형, 균열, 손상, 도장 불량 및 부식 발생, 고정
      위험물
               상태 불량, 회전부의 급유상태 불량, 유량 및 유압 정상 작동 불량, 이상진      0.018
     펌프설비 등
                            동, 이상소음 이상발열, 기타
                    접지도선의 단선, 부착부분 탈락, 접지저항치 불량, 기타            0.023
               제어장치 등의 제어계기 손상 여부, 제어반의 고정상태 불량, 제어계(온도,
                                                               0.012
               압력, 유량 등) 기능 불량, 감시설비 기능 불량, 경보설비 기능 불량, 기타
               피뢰설비의 돌침부의 경사, 손상, 피뢰도선 단선, 피뢰도선과 벽체와의 접
       기타                                                      0.009
                            촉 불량, 접지저항치 불량, 기타
                        표지, 게시판 등 손상, 기재사항 불량, 기타              0.009



(2) 공동구시설