<div data-bbox="168 103 246 117" data-label="Page-Header"><p>제15710호</p></div>
<div data-bbox="433 103 454 117" data-label="Page-Header"><p>관</p></div>
<div data-bbox="539 103 561 117" data-label="Page-Header"><p>보</p></div>
<div data-bbox="682 103 832 117" data-label="Page-Header"><p>2004. 6. 4. (금요일)</p></div>
<div data-bbox="131 129 153 483" data-label="Text"><p>정자처부장관이 정하여 고시하는 성능시험기준에 적합한 소방</p></div>
<div data-bbox="171 509 193 867" data-label="Text"><p>③압력수조를 이용한 가압송수장치는 다음 각호의 기준에 따라 설치</p></div>
<div data-bbox="211 799 236 867" data-label="Text"><p>하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="254 509 276 867" data-label="Text"><p>1. 압력수조의 압력은 다음의 식에 따라 산출한 수치 이상으로 할</p></div>
<div data-bbox="294 844 316 859" data-label="Text"><p>것</p></div>
<div data-bbox="343 524 365 859" data-label="Equation-Block"><p>P = D<sub>1</sub> + D<sub>2</sub> + D<sub>3</sub> + 17(호스릴옥내소화전설비의 경우에는 2.5)</p></div>
<div data-bbox="384 727 406 859" data-label="Text"><p>P : 필요한 압력(kg/cm<sup>2</sup>)</p></div>
<div data-bbox="425 632 447 859" data-label="Text"><p>D<sub>1</sub> : 소방용호스의 마찰손실 수두압(kg/cm<sup>2</sup>)</p></div>
<div data-bbox="466 665 488 859" data-label="Text"><p>D<sub>2</sub> : 배관의 마찰손실 수두압(kg/cm<sup>2</sup>)</p></div>
<div data-bbox="507 688 529 859" data-label="Text"><p>D<sub>3</sub> : 낙자의 환산 수두압(kg/cm<sup>2</sup>)</p></div>
<div data-bbox="548 509 570 867" data-label="Text"><p>2. 압력수조에는 수위계·급수관·배수관·팬홀·압력계·</p></div>
<div data-bbox="588 509 610 867" data-label="Text"><p>안전장치 및 압력저하 방지를 위한 자동식 공기압축기를 설치할</p></div>
<div data-bbox="629 840 651 859" data-label="Text"><p>것.</p></div>
<div data-bbox="669 509 691 867" data-label="Text"><p>제6조(배관 등) ①배관은 배관용탄소강관(KS D 3507) 또는 배관대 사</p></div>
<div data-bbox="709 509 731 867" data-label="Text"><p>용압력이 10kg/cm<sup>2</sup> 이상일 경우에는 압력배관용탄소강관(KS D</p></div>
<div data-bbox="750 509 772 867" data-label="Text"><p>3562)이나 이와 동등 이상의 강도·내식성 및 내열성을 가진 것으</p></div>
<div data-bbox="790 778 812 867" data-label="Text"><p>로 하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="831 509 853 867" data-label="Text"><p>②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 1에 해당하는 장소에는 행</p></div>
<div data-bbox="131 129 193 483" data-label="Text"><p>정자처부장관이 정하여 고시하는 성능시험기준에 적합한 소방</p></div>
<div data-bbox="171 286 193 483" data-label="Text"><p>용 합성수지배관으로 설치할 수 있다.</p></div>
<div data-bbox="211 318 233 483" data-label="Text"><p>1. 배관을 지하에 매설하는 경우</p></div>
<div data-bbox="251 129 273 483" data-label="Text"><p>2. 다른 부분과 내화구조로 구획된 터트 또는 피트의 내부에 설치하</p></div>
<div data-bbox="291 436 313 483" data-label="Text"><p>는 경우</p></div>
<div data-bbox="331 129 353 483" data-label="Text"><p>3. 천장(상층이 있는 경우에는 상층바닥의 하단을 포함한다. 이하 같</p></div>
<div data-bbox="371 129 393 483" data-label="Text"><p>다)과 반자를 불연계로 설치하고 그 내부에 습식으로 배관을 설</p></div>
<div data-bbox="411 413 433 483" data-label="Text"><p>치하는 경우</p></div>
<div data-bbox="461 129 483 483" data-label="Text"><p>③금수배관은 전용으로 하여야 한다. 다만, 옥내소화전의 기능장치의</p></div>
<div data-bbox="501 129 523 483" data-label="Text"><p>조작과 동시에 다른 설비의 용도에 사용하는 배관의 송수를 차단할</p></div>
<div data-bbox="541 129 563 483" data-label="Text"><p>수 있거나, 옥내소화전설비의 성능에 지장이 없는 경우에는 다른 설</p></div>
<div data-bbox="581 378 603 483" data-label="Text"><p>비와 겸용할 수 있다.</p></div>
<div data-bbox="621 129 643 483" data-label="Text"><p>④필프의 흡입측배관은 다음 각호의 기준에 따라 설치하여야 한다.</p></div>
<div data-bbox="661 129 683 483" data-label="Text"><p>1. 공기고임이 생기지 아니하는 구조로 하고 여과장치를 설치할 것</p></div>
<div data-bbox="701 129 723 483" data-label="Text"><p>2. 수조가 필프보다 낮게 설치된 경우에는 각 필프(중합필프를 포함</p></div>
<div data-bbox="741 276 763 483" data-label="Text"><p>한다)마다 수조로부터 별도로 설치할 것</p></div>
<div data-bbox="781 129 803 483" data-label="Text"><p>⑤필프의 토출측 주배관의 구경은 유속이 3% 이하가 될 수 있는 크</p></div>
<div data-bbox="821 129 843 483" data-label="Text"><p>기 이상으로 하여야 하고, 옥내소화전방수구와 연결되는 가지배관의</p></div>