yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
2.5.6 예상제연구역에대한공기유입구의크기는해당예상제연구역배출량1 ㎥/min에대하여35 ㎠
이상으로해야한다.
2.5.7 예상제연구역에대한공기유입량은2.3.1부터2.3.4까지에따른배출량의배출에지장이없는양
으로해야한다.
2.6 배출기및배출풍도
2.6.1 배출기는다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.1.1 배출기의배출능력은2.3.1부터2.3.4까지의배출량이상이되도록할것
2.6.1.2 배출기와배출풍도의접속부분에사용하는캔버스는내열성(석면재료는제외한다)이있는것
으로할것
2.6.1.3 배출기의전동기부분과배풍기부분은분리하여설치해야하며, 배풍기부분은유효한내열처
리를할것
2.6.2 배출풍도는다음의기준에따라야한다.
2.6.2.1 배출풍도는아연도금강판또는이와동등이상의내식성·내열성이있는것으로하며, 「건축
법시행령」제2조제10호에따른불연재료(석면재료를제외한다)인단열재로풍도외부에유효한단
열처리를하고, 강판의두께는배출풍도의크기에따라다음표2.6.2.1에따른기준이상으로할것
표2.6.2.1 배출풍도의크기에따른강판의두께
풍도단면의긴변
또는직경의크기
450 ㎜이하
450 ㎜초과
750 ㎜이하
750 ㎜초과
1,500 ㎜이하
1,500 ㎜초과
2,250 ㎜이하
2,250 ㎜초과
강판두께
0.5 ㎜
0.6 ㎜
0.8 ㎜
1.0 ㎜
1.2 ㎜
2.6.2.2 배출기의흡입측풍도안의풍속은15 ㎧이하로하고배출측풍속은20 ㎧이하로할것
2.7 유입풍도등
2.7.1 유입풍도는아연도금강판또는이와동등이상의내식성·내열성이있는것으로하며, 풍도안의
풍속은20 ㎧이하로하고풍도의강판두께는2.6.2.1에따라설치해야한다.
2.7.2 옥외에면하는배출구및공기유입구는비또는눈등이들어가지아니하도록하고, 배출된연
기가공기유입구로순환유입되지않도록해야한다.
2.8 제연설비의전원및기동
2.8.1 비상전원은자가발전설비, 축전지설비또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었다가
필요한때전기를공급하는장치)로서다음의기준에따라설치해야한다. 다만, 2 이상의변전소
(「전기사업법」제67조및「전기설비기술기준」제3조제2호에따른변전소를말한다)에서전력을
동시에공급받을수있거나하나의변전소로부터전력의공급이중단되는때에는자동으로다른변
전소로부터전원을공급받을수있도록상용전원을설치한경우에는그렇지않다.
2.8.1.1 점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.8.1.2 제연설비를유효하게20분이상작동할수있도록할것
2.8.1.3 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전력을공급받을
수있도록할것
2.8.1.4 비상전원의설치장소는다른장소와방화구획할것. 이경우그장소에는비상전원의공급에
필요한기구나설비외의것(열병합발전설비에필요한기구나설비는제외한다)을두어서는아니된
다.
2.8.1.5 비상전원을실내에설치하는때에는그실내에비상조명등을설치할것
2.8.2 가동식의벽·제연경계벽·댐퍼및배출기의작동은화재감지기와연동되어야하며, 예상제연구역
(또는인접장소) 및제어반에서수동으로기동이가능하도록해야한다.
2.9 설치제외
2.9.1 제연설비를설치해야할특정소방대상물중화장실·목욕실·주차장·발코니를설치한숙박시설(가
◉소방청공고제2022-238호
　「비상콘센트설비의 화재안전기술기준(NFTC 504)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
비상콘센트설비의 화재안전기술기준(NFTC 504) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0592)
붙임  비상콘센트설비의 화재안전기술기준(NFTC 504) 제정 전문 1부.  끝.
비상콘센트설비의화재안전기술기준(NFTC 504)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제5호라
목에따른비상콘센트설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라소화활동설비인비상콘센트설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「비상콘센트설비의화재안전성능
기준(NFPC 504)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할비상콘센트설비의배관배선등의공
사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위안에서
이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「비상콘센트설비의화재안전기준(NFSC 504)」에적합하게설치및
관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에의한다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "비상전원"이란상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로공급되는전원을
말한다.
1.7.1.2 "비상콘센트설비“란화재시소화활동등에필요한전원을전용회선으로공급하는설비를말
한다.
1.7.1.3 "인입개폐기"란「전기설비기술기준의판단기준」제169조에따른것을말한다.
1.7.1.4 "저압"이란직류는1.5 ㎸이하, 교류는1 ㎸이하인것을말한다.
1.7.1.5 "고압"이란직류는1.5 ㎸를, 교류는1 ㎸를초과하고, 7 ㎸이하인것을말한다.
1.7.1.6 "특고압"이란7 ㎸를초과하는것을말한다.
1.7.1.7 "변전소"란「전기설비기술기준」제3조제1항제2호에따른것을말한다.
2. 기술기준
2.1 전원및콘센트등
2.1.1 비상콘센트설비에는다음의기준에따른전원을설치해야한다.
2.1.1.1 상용전원회로의배선은저압수전인경우에는인입개폐기의직후에서, 고압수전또는특고압수
전인경우에는전력용변압기2차측의주차단기1차측또는2차측에서분기하여전용배선으로할
것
2.1.1.2 지하층을제외한층수가7층이상으로서연면적이2,000 ㎡이상이거나지하층의바닥면적의
합계가3,000 ㎡이상인특정소방대상물의비상콘센트설비에는자가발전설비, 비상전원수전설비, 축전
지설비또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었다가필요한때전기를공급하는장치를말
한다)를비상전원으로설치할것. 다만, 2 이상의변전소에서전력을동시에공급받을수있거나하나
의변전소로부터전력의공급이중단되는때에는자동으로다른변전소로부터전력을공급받을수
있도록상용전원을설치한경우에는비상전원을설치하지않을수있다.
2.1.1.3 2.1.1.2에따른비상전원중자가발전설비, 축전지설비또는전기저장장치는다음기준에따라
설치하고, 비상전원수전설비는「소방시설용비상전원수전설비의화재안전기술기준(NFTC 602)」에
따라설치할것
2.1.1.3.1 점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.1.1.3.2 비상콘센트설비를유효하게20분이상작동시킬수있는용량으로할것
2.1.1.3.3 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전력을공급받
을수있도록할것
2.1.1.3.4 비상전원의설치장소는다른장소와방화구획할것. 이경우그장소에는비상전원의공급
에필요한기구나설비외의것(열병합발전설비에필요한기구나설비는제외한다)을두어서는안된
다.
2.1.1.3.5 비상전원을실내에설치하는때에는그실내에비상조명등을설치할것
2.1.2 비상콘센트설비의전원회로(비상콘센트에전력을공급하는회로를말한다)는다음의기준에따
라설치해야한다.
2.1.2.1 비상콘센트설비의전원회로는단상교류220 V인것으로서, 그공급용량은1.5 ㎸A 이상인것
으로할것
2.1.2.2 전원회로는각층에2 이상이되도록설치할것. 다만, 설치해할층의비상콘센트가1개인때
에는하나의회로로할수있다.
2.1.2.3 전원회로는주배전반에서전용회로로할것. 다만, 다른설비회로의사고에따른영향을받지
않도록되어있는것은그렇지않다.
2.1.2.4 전원으로부터각층의비상콘센트에분기되는경우에는분기배선용차단기를보호함안에설
치할것
2.1.2.5 콘센트마다배선용차단기(KS C 8321)를설치해야하며, 충전부가노출되지않도록할것
2.1.2.6 개폐기에는"비상콘센트"라고표시한표지를할것
2.1.2.7 비상콘센트용의풀박스등은방청도장을한것으로서, 두께1.6 ㎜이상의철판으로할것
2.1.2.8 하나의전용회로에설치하는비상콘센트는10개이하로할것. 이경우전선의용량은각비
상콘센트(비상콘센트가3개이상인경우에는3개)의공급용량을합한용량이상의것으로해야한다.
2.1.3 비상콘센트의플러그접속기는접지형2극플러그접속기(KS C 8305)를사용해야한다.
2.1.4 비상콘센트의플러그접속기의칼받이의접지극에는접지공사를해야한다.
2.1.5 비상콘센트는다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.5.1 바닥으로부터높이0.8 m 이상1.5 m 이하의위치에설치할것
2.1.5.2 비상콘센트의배치는아파트또는바닥면적이1,000
㎡미만인층은계단의출입구(계단의
부속실을포함하며계단이2 이상있는경우에는그중1개의계단을말한다)로부터5 m 이내에, 바
닥면적1,000 ㎡이상인층(아파트를제외한다)은각계단의출입구또는계단부속실의출입구(계단의
부속실을포함하며계단이3 이상있는층의경우에는그중2개의계단을말한다)로부터5 m 이내에
설치하되, 그비상콘센트로부터그층의각부분까지의거리가다음의기준을초과하는경우에는그
기준이하가되도록비상콘센트를추가하여설치할것
2.1.5.2.1 지하상가또는지하층의바닥면적의합계가3,000 ㎡이상인것은수평거리25 m
2.1.5.2.2 2.1.5.2.1에해당하지아니하는것은수평거리50 m
2.1.6 비상콘센트설비의전원부와외함사이의절연저항및절연내력은다음의기준에적합해야한
다.
2.1.6.1 절연저항은전원부와외함사이를500 V 절연저항계로측정할때20 ㏁이상일것
2.1.6.2 절연내력은전원부와외함사이에정격전압이150 V 이하인경우에는1,000 V의실효전압을,
정격전압이150 V 이상인경우에는그정격전압에2를곱하여1,000을더한실효전압을가하는시험
에서1분이상견디는것으로할것
2.2 보호함
2.2.1 비상콘센트를보호하기위한비상콘센트보호함은다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.1.1 보호함에는쉽게개폐할수있는문을설치할것
2.2.1.2 보호함표면에"비상콘센트"라고표시한표지를할것
2.2.1.3 보호함상부에적색의표시등을설치할것. 다만, 비상콘센트의보호함을옥내소화전함등과
접속하여설치하는경우에는옥내소화전함등의표시등과겸용할수있다.
2.3 배선
2.3.1 비상콘센트설비의배선은「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기준」에서정하는것
외에다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.1.1 전원회로의배선은내화배선으로, 그밖의배선은내화배선또는내열배선으로할것
2.3.1.2 2.3.1.1에따른내화배선및내열배선에사용하는전선의종류및설치방법은「옥내소화전설
비의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1) 및표2.7.2(2)의기준에따를것
◉소방청공고제2022-239호
　「무선통신보조설비의 화재안전기술기준(NFTC 505)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
무선통신보조설비의 화재안전기술기준(NFTC 505) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0592)
붙임  무선통신보조설비의 화재안전기술기준(NFTC 505) 제정 전문 1부.  끝.
무선통신보조설비의화재안전기술기준(NFTC 505)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제5호마
목에따른무선통신보조설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라소화활동설비인무선통신보조설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「무선통신보조설비의화재안전성
능기준(NFPC 505)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할무선통신보조설비의배관배선등의
공사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위안에
서이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「무선통신보조설비의화재안전기준(NFSC 505)」에적합하게설치
및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에의한다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "누설동축케이블"이란동축케이블의외부도체에가느다란홈을만들어서전파가외부로새어
나갈수있도록한케이블을말한다.
1.7.1.2 "분배기"란신호의전송로가분기되는장소에설치하는것으로임피던스매칭(Matching)과
신호균등분배를위해사용하는장치를말한다.
1.7.1.3 "분파기"란서로다른주파수의합성된신호를분리하기위해서사용하는장치를말한다.
1.7.1.4 "혼합기"란2 이상의입력신호를원하는비율로조합한출력이발생하도록하는장치를말한
다.
1.7.1.5 "증폭기"란전압·전류의진폭을늘려감도등을개선하는장치를말한다.
1.7.1.6 "무선중계기"란안테나를통하여수신된무전기신호를증폭한후음영지역에재방사하여무
전기상호간송수신이가능하도록하는장치를말한다.
1.7.1.7 "옥외안테나"란감시제어반등에설치된무선중계기의입력과출력포트에연결되어송수신
신호를원활하게방사·수신하기위해옥외에설치하는장치를말한다.
1.7.1.8 "임피던스"란교류회로에전압이가해졌을때전류의흐름을방해하는값으로서교류회로
에서의전류에대한전압의비를말한다.
2. 기술기준
2.1 무선통신보조설비의설치제외
2.1.1 지하층으로서특정소방대상물의바닥부분2면이상이지표면과동일하거나지표면으로부터의
깊이가1 m 이하인경우에는해당층에한해무선통신보조설비를설치하지아니할수있다.
2.2 누설동축케이블등
2.2.1 무선통신보조설비의누설동축케이블등은다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.1.1 소방전용주파수대에서전파의전송또는복사에적합한것으로서소방전용의것으로할것.
다만, 소방대상호간의무선연락에지장이없는경우에는다른용도와겸용할수있다.
2.2.1.2 누설동축케이블과이에접속하는안테나또는동축케이블과이에접속하는안테나로구성할
것
2.2.1.3 누설동축케이블및동축케이블은불연또는난연성의것으로서습기등의환경조건에따라
전기의특성이변질되지않는것으로하고, 노출하여설치한경우에는피난및통행에장애가없도록
할것
2.2.1.4 누설동축케이블및동축케이블은화재에따라해당케이블의피복이소실된경우에케이블
본체가떨어지지않도록4 m 이내마다금속제또는자기제등의지지금구로벽·천장·기둥등에견고
하게고정할것. 다만, 불연재료로구획된반자안에설치하는경우에는그렇지않다.
2.2.1.5 누설동축케이블및안테나는금속판등에따라전파의복사또는특성이현저하게저하되지
않는위치에설치할것
2.2.1.6 누설동축케이블및안테나는고압의전로로부터1.5 m 이상떨어진위치에설치할것. 다만,
해당전로에정전기차폐장치를유효하게설치한경우에는그렇지않다.
2.2.1.7 누설동축케이블의끝부분에는무반사종단저항을견고하게설치할것
2.2.2 누설동축케이블및동축케이블의임피던스는50 Ω으로하고, 이에접속하는안테나·분배기기
타의장치는해당임피던스에적합한것으로해야한다.
2.2.3 무선통신보조설비는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.3.1 누설동축케이블또는동축케이블과이에접속하는안테나가설치된층은모든부분(계단실,
승강기, 별도구획된실포함)에서유효하게통신이가능할것
2.2.3.2 옥외안테나와연결된무전기와건축물내부에존재하는무전기간의상호통신, 건축물내부에
존재하는무전기간의상호통신, 옥외안테나와연결된무전기와방재실또는건축물내부에존재하는
무전기와방재실간의상호통신이가능할것
2.3 옥외안테나
2.3.1 옥외안테나는다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.1.1 건축물, 지하가, 터널또는공동구의출입구(「건축법시행령」제39조에따른출구또는이
와유사한출입구를말한다) 및출입구인근에서통신이가능한장소에설치할것
2.3.1.2 다른용도로사용되는안테나로인한통신장애가발생하지않도록설치할것
2.3.1.3 옥외안테나는견고하게파손의우려가없는곳에설치하고그가까운곳의보기쉬운곳에"
무선통신보조설비안테나"라는표시와함께통신가능거리를표시한표지를설치할것
2.3.1.4 수신기가설치된장소등사람이상시근무하는장소에는옥외안테나의위치가모두표시된
옥외안테나위치표시도를비치할것
2.4 분배기등
2.4.1 분배기·분파기및혼합기등은다음의기준에따라설치해야한다.
2.4.1.1 먼지·습기및부식등에따라기능에이상을가져오지않도록할것
2.4.1.2 임피던스는50 Ω의것으로할것
2.4.1.3 점검에편리하고화재등의재해로인한피해의우려가없는장소에설치할것
2.5 증폭기등
2.5.1 증폭기및무선중계기를설치하는경우에는다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.1.1 상용전원은전기가정상적으로공급되는축전지설비, 전기저장장치(외부전기에너지를저장해
두었다가필요한때전기를공급하는장치) 또는교류전압의옥내간선으로하고, 전원까지의배선은
전용으로할것
2.5.1.2 증폭기의전면에는주회로전원의정상여부를표시할수있는표시등및전압계를설치할
것
2.5.1.3 증폭기에는비상전원이부착된것으로하고해당비상전원용량은무선통신보조설비를유효
하게30분이상작동시킬수있는것으로할것
2.5.1.4 증폭기및무선중계기를설치하는경우에는「전파법」제58조의2에따른적합성평가를받은
제품으로설치하고임의로변경하지않도록할것
2.5.1.5 디지털방식의무전기를사용하는데지장이없도록설치할것
◉소방청공고제2022-236호
　「연결송수관설비의 화재안전기술기준(NFTC 502)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
연결송수관설비의 화재안전기술기준(NFTC 502) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0592)
붙임  연결송수관설비의 화재안전기술기준(NFTC 502) 제정 전문 1부.  끝.
연결송수관설비의화재안전기술기준(NFTC 502)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제5호나
목에따른연결송수관설비의설치및관리에필요한사항에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라소화활동설비인연결송수관설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준을지키는경우에는법제2조제1항제6호나목에따른「연결송수관설비의화재안전성능
기준(NFPC 502)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할연결송수관설비의배관배선등의공
사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위안에서
이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「연결송수관설비의화재안전기준(NFSC 502)」에적합하게설치및
관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "연결송수관설비"란건축물의옥외에설치된송수구에소방차로부터가압수를송수하고소방
관이건축물내에설치된방수기구함에비치된호스를방수구에연결하여화재를진압하는소화활동
설비를말한다.
1.7.1.2 "주배관"이란각층을수직으로관통하는수직배관을말한다.
1.7.1.3 "분기배관"이란배관측면에구멍을뚫어둘이상의관로가생기도록가공한배관으로서다
음의분기배관을말한다.
(1) "확관형분기배관"이란배관의측면에조그만구멍을뚫고소성가공으로확관시켜배관용접이음
자리를만들거나배관용접이음자리에배관이음쇠를용접이음한배관을말한다.
(2) "비확관형분기배관"이란배관의측면에분기호칭내경이상의구멍을뚫고배관이음쇠를용접이
음한배관을말한다.
1.7.1.4 "송수구"란소화설비에소화용수를보급하기위하여건물외벽또는구조물의외벽에설치하
는관을말한다.
1.7.1.5 "방수구"란소화설비로부터소화용수를방수하기위하여건물내벽또는구조물의외벽에설
치하는관을말한다.
1.7.1.6 "충압펌프"란배관내압력손실에따라주펌프의빈번한기동을방지하기위하여충압역할을
하는펌프를말한다.
1.7.1.7 "정격토출량"이란펌프의정격부하운전시토출량으로서정격토출압력에서의토출량을말한
다.
1.7.1.8 "정격토출압력"이란펌프의정격부하운전시토출압력으로서정격토출량에서의토출측압력
을말한다.
1.7.1.9 "진공계"란대기압이하의압력을측정하는계측기를말한다.
1.7.1.10 "연성계"란대기압이상의압력과대기압이하의압력을측정할수있는계측기를말한다.
1.7.1.11 "체절운전"이란펌프의성능시험을목적으로펌프토출측의개폐밸브를닫은상태에서펌프
를운전하는것을말한다.
1.7.1.12 "기동용수압개폐장치"란소화설비의배관내압력변동을검지하여자동적으로펌프를기동
및정지시키는것으로서압력챔버또는기동용압력스위치등을말한다.
2. 기술기준
2.1 송수구
2.1.1 연결송수관설비의송수구는다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.1.1 소방차가쉽게접근할수있고잘보이는장소에설치할것
2.1.1.2 지면으로부터높이가0.5 m 이상1 m 이하의위치에설치할것
2.1.1.3 송수구는화재층으로부터지면으로떨어지는유리창등이송수및그밖의소화작업에지장
을주지않는장소에설치할것
2.1.1.4 송수구로부터연결송수관설비의주배관에이르는연결배관에개폐밸브를설치한때에는그
개폐상태를쉽게확인및조작할수있는옥외또는기계실등의장소에설치할것. 이경우개폐밸
브에는그밸브의개폐상태를감시제어반에서확인할수있도록급수개폐밸브작동표시스위치(이하
“탬퍼스위치”라한다)를다음의기준에따라설치해야한다.
2.1.1.4.1 급수개폐밸브가잠길경우탬퍼스위치의동작으로인하여감시제어반또는수신기에표시
되어야하며경보음을발할것
2.1.1.4.2 탬퍼스위치는감시제어반또는수신기에서동작의유무확인과동작시험, 도통시험을할수
있을것
2.1.1.4.3 탬퍼스위치에사용되는전기배선은내화전선또는내열전선으로설치할것
2.1.1.5 구경65 ㎜의쌍구형으로할것
2.1.1.6 송수구에는그가까운곳의보기쉬운곳에송수압력범위를표시한표지를할것
2.1.1.7 송수구는연결송수관의수직배관마다1개이상을설치할것. 다만, 하나의건축물에설치된
각수직배관이중간에개폐밸브가설치되지아니한배관으로상호연결되어있는경우에는건축물마
다1개씩설치할수있다.
2.1.1.8 송수구의부근에는자동배수밸브및체크밸브를다음의기준에따라설치할것. 이경우자동
배수밸브는배관안의물이잘빠질수있는위치에설치하되, 배수로인하여다른물건이나장소에피
해를주지않아야한다.
2.1.1.8.1 습식의경우에는송수구·자동배수밸브·체크밸브의순으로설치할것
2.1.1.8.2 건식의경우에는송수구·자동배수밸브·체크밸브·자동배수밸브의순으로설치할것
2.1.1.9 송수구에는가까운곳의보기쉬운곳에"연결송수관설비송수구"라고표시한표지를설치할
것
2.1.1.10 송수구에는이물질을막기위한마개를씌울것
2.2 배관등
2.2.1 연결송수관설비의배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.1.1 주배관의구경은100 ㎜이상의것으로할것
2.2.1.2 지면으로부터의높이가31 m 이상인특정소방대상물또는지상11층이상인특정소방대상물
에있어서는습식설비로할것
2.2.2 배관과배관이음쇠는다음의어느하나에해당하는것또는동등이상의강도·내식성및내열
성을국내·외공인기관으로부터인정받은것을사용해야한다. 다만, 본기준에서정하지않은사항은
건설기술진흥법제44조제1항의규정에따른"건설기준"에따른다.
2.2.2.1 배관내사용압력이1.2 ㎫미만일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 배관용탄소강관(KS D 3507)
(2) 이음매없는구리및구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의배관에한한다.
(3) 배관용스테인리스강관(KS D 3576) 또는일반배관용스테인리스강관(KS D 3595). 다만, 배관용
스테인리스강관(KS D 3576)의이음을용접으로할경우에는텅스텐불활성가스아크용접(Tungste
n Inertgas Arc Welding)방식에따른다.
(4) 덕타일주철관(KS D 4311)
2.2.2.2 배관내사용압력이1.2 ㎫이상일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 압력배관용탄소강관(KS D 3562)
(2) 배관용아크용접탄소강강관(KS D 3583)
2.2.3 2.2.2에도불구하고다음의어느하나에해당하는장소에는소방청장이정하여고시한「소방용
합성수지배관의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한소방용합성수지배관으로설치할수
있다.
2.2.3.1 배관을지하에매설하는경우
2.2.3.2 다른부분과내화구조로구획된덕트또는피트의내부에설치하는경우
2.2.3.3 천장(상층이있는경우에는상층바닥의하단을포함한다. 이하같다)과반자를불연재료또는
준불연재료로설치하고소화배관내부에항상소화수가채워진상태로설치하는경우
2.2.4 연결송수관설비의배관은주배관의구경이100 ㎜이상인옥내소화전설비·스프링클러설비또는
물분무등소화설비의배관과겸용할수있다.
2.2.5 연결송수관설비의수직배관은내화구조로구획된계단실(부속실을포함한다) 또는파이프덕트
등화재의우려가없는장소에설치해야한다. 다만, 학교또는공장이거나배관주위를1시간이상의
내화성능이있는재료로보호하는경우에는그렇지않다.
2.2.6 확관형분기배관을사용할경우에는소방청장이정하여고시한「분기배관의성능인증및제품
검사의기술기준」에적합한것으로설치해야한다.
2.2.7 배관은다른설비의배관과쉽게구분이될수있는위치에설치하거나, 그배관표면또는배
관보온재표면의색상은「한국산업표준(배관계의식별시, KS A 0503)」또는적색으로식별이가
능하도록소방용설비의배관임을표시해야한다.
2.3 방수구
2.3.1 연결송수관설비의방수구는다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.1.1 연결송수관설비의방수구는그특정소방대상물의층마다설치할것. 다만, 다음의어느하나
에해당하는층에는설치하지않을수있다.
(1) 아파트의1층및2층
(2) 소방차의접근이가능하고소방대원이소방차로부터각부분에쉽게도달할수있는피난층
(3) 송수구가부설된옥내소화전을설치한특정소방대상물(집회장·관람장·백화점·도매시장·소매시장·
판매시설·공장·창고시설또는지하가를제외한다)로서다음의어느하나에해당하는층
(3-1) 지하층을제외한층수가4층이하이고연면적이6,000 ㎡미만인특정소방대상물의지상층
(3-2) 지하층의층수가2 이하인특정소방대상물의지하층
2.3.1.2 특정소방대상물의층마다설치하는방수구는다음의기준에따를것
2.3.1.2.1 아파트또는바닥면적이1,000 ㎡미만인층에있어서는계단(계단이둘이상있는경우에
는그중1개의계단을말한다)으로부터5m 이내에설치할것. 이경우부속실이있는계단은부속실
의옥내출입구로부터5m 이내에설치할수있다.
2.3.1.2.2 바닥면적1,000 ㎡이상인층(아파트를제외한다)에있어서는각계단(계단의부속실을포함
하며계단이셋이상있는층의경우에는그중두개의계단을말한다)으로부터5 m 이내에설치할
것. 이경우부속실이있는계단은부속실의옥내출입구로부터5m 이내에설치할수있다.
2.3.1.2.3 2.3.1.2.1 또는2.3.1.2.2에따라설치하는방수구로부터그층의각부분까지의거리가다음의
기준을초과하는경우에는그기준이하가되도록방수구를추가하여설치할것
(1) 지하가(터널은제외한다) 또는지하층의바닥면적의합계가3,000 ㎡이상인것은수평거리25 m
(2) (1)에해당하지않는것은수평거리50 m
2.3.1.3 11층이상의부분에설치하는방수구는쌍구형으로할것. 다만, 다음의어느하나에해당하
는층에는단구형으로설치할수있다.
(1) 아파트의용도로사용되는층
(2) 스프링클러설비가유효하게설치되어있고방수구가2개소이상설치된층
2.3.1.4 방수구의호스접결구는바닥으로부터높이0.5 m 이상1 m 이하의위치에설치할것
2.3.1.5 방수구는연결송수관설비의전용방수구또는옥내소화전방수구로서구경65 ㎜의것으로설
치할것
2.3.1.6 방수구의위치표시는표시등또는축광식표지로하되다음의기준에따라설치할것
2.3.1.6.1 표시등을설치하는경우에는함의상부에설치하되, 소방청장이고시한「표시등의성능인
증및제품검사의기술기준」에적합한것으로설치할것
2.3.1.6.2 축광식표지를설치하는경우에는소방청장이고시한「축광표지의성능인증및제품검사의
기술기준」에적합한것으로설치할것
2.3.1.7 방수구는개폐기능을가진것으로설치해야하며, 평상시닫힌상태를유지할것
2.4 방수기구함
2.4.1 연결송수관설비의방수기구함은다음의기준에따라설치해야한다.
2.4.1.1 방수기구함은피난층과가장가까운층을기준으로3개층마다설치하되, 그층의방수구마다
보행거리5 m 이내에설치할것
2.4.1.2 방수기구함에는길이15 m의호스와방사형관창을다음의기준에따라비치할것
2.4.1.2.1 호스는방수구에연결하였을때그방수구가담당하는구역의각부분에유효하게물이뿌
려질수있는개수이상을비치할것. 이경우쌍구형방수구는단구형방수구의2배이상의개수를
설치해야한다.
2.4.1.2.2 방사형관창은단구형방수구의경우에는1개, 쌍구형방수구의경우에는2개이상비치할
것
2.5.1.3 방수기구함에는"방수기구함"이라고표시한축광식표지를할것. 이경우축광식표지는소
방청장이고시한「축광표지의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한것으로설치해야한다.
2.5 가압송수장치
2.5.1 지표면에서최상층방수구의높이가70 m 이상의특정소방대상물에는다음의기준에따라연
결송수관설비의가압송수장치를설치해야한다.
2.5.1.1 쉽게접근할수있고점검하기에충분한공간이있는장소로서화재및침수등의재해로인
한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.5.1.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.5.1.3 펌프는전용으로할것. 다만, 각각의소화설비의성능에지장이없을때에는다른소화설비
와겸용할수있다.
2.5.1.4 펌프의토출측에는압력계를체크밸브이전에펌프토출측플랜지에서가까운곳에설치하고,
흡입측에는연성계또는진공계를설치할것. 다만, 수원의수위가펌프의위치보다높거나수직회전
축펌프의경우에는연성계또는진공계를설치하지않을수있다.
2.5.1.5 가압송수장치에는정격부하운전시펌프의성능을시험하기위한배관을설치할것. 다만, 충
압펌프의경우에는그렇지않다.
2.5.1.6 가압송수장치에는체절운전시수온의상승을방지하기위한순환배관을설치할것. 다만, 충
압펌프의경우에는그렇지않다.
2.5.1.7 펌프의토출량은2,400 L/min(계단식아파트의경우에는1,200 L/min) 이상이되는것으로할
것. 다만, 해당층에설치된방수구가3개를초과(방수구가5개이상인경우에는5개)하는것에있어
서는1개마다800 L/min(계단식아파트의경우에는400 L/min)를가산한양이되는것으로할것
2.5.1.8 펌프의양정은최상층에설치된노즐선단의압력이0.35 ㎫이상의압력이되도록할것
2.5.1.9 가압송수장치는방수구가개방될때자동으로기동되거나수동스위치의조작에따라기동되
도록할것. 이경우수동스위치는2개이상을설치하되, 그중1개는다음의기준에따라송수구의
부근에설치해야한다.
2.5.1.9.1 송수구로부터5 m 이내의보기쉬운장소에바닥으로부터높이0.8 m 이상1.5 m 이하로
설치할것
2.5.1.9.2 1.5 ㎜이상의강판함에수납하여설치하고"연결송수관설비수동스위치"라고표시한표지
를부착할것. 이경우문짝은불연재료로설치할수있다.
2.5.1.9.3 「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기준」에따라접지하고빗물등이들어가지
않는구조로할것
2.5.1.10 기동장치로는기동용수압개폐장치또는이와동등이상의성능이있는것으로설치할것. 다
만, 기동용수압개폐장치중압력챔버를사용할경우그내용적은100 L 이상인것으로할것
2.5.1.11 수원의수위가펌프보다낮은위치에있는가압송수장치에는다음의기준에따른물올림장
치를설치할것
2.5.1.11.1 물올림장치에는전용의수조를설치할것
2.5.1.11.2 수조의유효수량은100 L 이상으로하되, 구경15 ㎜이상의급수배관에따라해당수조에
물이계속보급되도록할것
2.5.1.12 기동용수압개폐장치를기동장치로사용할경우에는다음의기준에따른충압펌프를설치할
것. 다만, 소화용급수펌프로도상시충압이가능하고다음2.5.1.12.1의성능을갖춘경우에는충압펌
프를별도로설치하지않을수있다.
2.5.1.12.1 펌프의토출압력은그설비의최고위호스접결구의자연압보다적어도0.2 ㎫이더크도록
하거나가압송수장치의정격토출압력과같게할것
2.5.1.12.2 펌프의정격토출량은정상적인누설량보다적어서는안되며, 연결송수관설비가자동적으
로작동할수있도록충분한토출량을유지할것
2.5.1.13 내연기관을사용하는경우에는다음의기준에적합한것으로할것
2.5.1.13.1 내연기관의기동은2.5.1.9의기동장치의기동을명시하는적색등을설치할것
2.5.1.13.2 제어반에따라내연기관의자동기동및수동기동이가능하고, 상시충전되어있는축전지
설비를갖출것
2.5.1.13.3 내연기관의연료량은펌프를20분이상운전할수있는용량일것
2.5.1.14 가압송수장치에는"연결송수관펌프"라고표시한표지를할것. 이경우그가압송수장치를
다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께해야한다.
2.5.1.15 가압송수장치가기동이된경우에는자동으로정지되지않도록할것. 다만, 충압펌프의경
우에는그렇지않다.
2.5.1.16 가압송수장치는부식등으로인한펌프의고착을방지할수있도록다음의기준에적합한
것으로할것. 다만, 충압펌프는제외한다.
2.5.1.16.1 임펠러는청동또는스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.5.1.16.2 펌프축은스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.6 전원등
2.6.1 가압송수장치의상용전원회로의배선은다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.1.1 저압수전인경우에는인입개폐기의직후에서분기하여전용배선으로할것
2.6.1.2 특별고압수전또는고압수전일경우에는전력용변압기2차측의주차단기1차측에서분기하
여전용배선으로하되, 상용전원의공급에지장이없을경우에는주차단기2차측에서분기하여전용
배선으로할것. 다만, 가압송수장치의정격입력전압이수전전압과같은경우에는2.6.1.1의기준에따
른다.
2.6.2 비상전원은자가발전설비, 축전지설비(내연기관에따른펌프를사용하는경우에는내연기관의
기동및제어용축전지를말한다. 이하같다) 또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었다가
필요한때전기를공급하는장치. 이하같다)로서다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.2.1 점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.6.2.2 연결송수관설비를유효하게20분이상작동할수있어야할것
2.6.2.3 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전력을공급받을
수있도록할것
2.6.2.4 비상전원의설치장소는다른장소와방화구획하고, 비상전원의공급에필요한기구나설비가
아닌것(열병합발전설비에필요한기구나설비는제외한다)을두지않을것
2.6.2.5 비상전원을실내에설치하는때에는그실내에비상조명등을설치할것
2.7 배선등
2.7.1 연결송수관설비의배선은「전기사업법」제67조에따른「전기설비기술기준」에서정한것외
에다음의기준에따라설치해야한다.
2.7.1.1 비상전원으로부터동력제어반및가압송수장치에이르는전원회로배선은내화배선으로할것.
다만, 자가발전설비와동력제어반이동일한실에설치된경우에는자가발전기로부터그제어반에이
르는전원회로배선은그렇지않다.
2.7.1.2 상용전원으로부터동력제어반에이르는배선, 그밖의연결송수관설비의감시조작또는표시
등회로의배선은「옥내소화전설비의화재안전기술기준(NFTC 102)」2.7.2의표2.7.2(1) 또는표2.
7.2(2)에따른내화배선또는내열배선으로할것. 다만, 감시제어반또는동력제어반안의감시조작
또는표시등회로의배선은그렇지않다.
2.7.2 연결송수관설비의과전류차단기및개폐기에는"연결송수관설비용"이라고표시한표지를해야
한다.
2.7.3 연결송수관설비용전기배선의양단및접속단자에는다음의기준에따라표지해야한다.
2.7.3.1 단자에는"연결송수관설비단자"라고표지한표지를부착할것
2.7.3.2 연결송수관설비용전기배선의양단에는다른배선과쉽게구별할수있도록표시할것
2.8 송수구의겸용
2.8.1 연결송수관설비의송수구를옥내소화전설비스프링클러설비간이스프링클러설비화재조기진압
용스프링클러설비물분무소화설비포소화설비또는연결살수설비와겸용으로설치하는경우에는스
프링클러설비의송수구설치기준에따르되각각의소화설비의기능에지장이없도록해야한다.
◉소방청공고제2022-242호
　「고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604)」 제정 전문을 다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0592)
붙임  고층건축물의 화재안전기술기준(NFTC 604) 제정 전문 1부.  끝.
고층건축물의화재안전기술기준(NFTC 604)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 제11조제1항에
따라「건축법」제2조제1항제19호에따른고층건축물과「초고층및지하연계복합건축물재난관리
에관한특별법시행령」제14조제2항에따른피난안전구역에설치해야하는소방시설등의설치및
관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목호
에따라고층건축물에설치하는소방시설등의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「고층건축물의화재안전성능기준
(NFPC 604)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축·개축·대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할소방시설의배관배선등의공사가현
저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이없는범위안에서이기
준의일부를적용하지않을수있다.
1.5 경과조치
1.5.1 이기준시행당시종전의「고층건축물의화재안전기준(NFSC 604)」에적합하게설치및관
리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.5.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.6 다른법령과의관계
1.6.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.6.2 고층건축물에설치하는소방시설등의설치및관리기준중이기준에서규정하지않은기준은
개별기술기준에따라야한다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "고층건축물"이란「건축법」제2조제1항제19호규정에따른건축물을말한다.
1.7.1.2 "급수배관"이란수원또는옥외송수구로부터소화설비에급수하는배관을말한다.
1.7.2 이기준에서사용하는용어는1.8.1에서규정한것을제외하고는관계법령및개별기술기준에
서정하는바에따른다.
2. 기술기준
2.1 옥내소화전설비
2.1.1 수원은그저수량이옥내소화전의설치개수가가장많은층의설치개수(5개이상설치된경우
에는5개)에5.2 ㎥(호스릴옥내소화전설비를포함한다)를곱한양이상이되도록해야한다. 다만, 층
수가50층이상인건축물의경우에는7.8 ㎥를곱한양이상이되도록해야한다.
2.1.2 수원은2.1.1에따라산출된유효수량외에유효수량의3분의1 이상을옥상(옥내소화전설비가
설치된건축물의주된옥상을말한다. 이하같다)에설치해야한다. 다만, 「옥내소화전설비의화재안
전기술기준(NFTC 102)」2.1.2(3) 또는2.1.2(4)에해당하는경우에는그렇지않다.
2.1.3 전동기또는내연기관에의한펌프를이용하는가압송수장치는옥내소화전설비전용으로설치
해야하며, 주펌프와동등이상의성능이있는별도의펌프로서내연기관의기동과연동하여작동되
거나비상전원을연결한예비펌프를추가로설치해야한다.
2.1.4 내연기관의연료량은펌프를40분(50층이상인건축물의경우에는60분) 이상운전할수있는
용량일것
2.1.5 급수배관은전용으로해야한다. 다만, 옥내소화전설비의성능에지장이없는경우에는연결송
수관설비의배관과겸용할수있다.
2.1.6 50층이상인건축물의옥내소화전주배관중수직배관은2개이상(주배관성능을갖는동일호
칭배관)으로설치해야하며, 하나의수직배관의파손등작동불능시에도다른수직배관으로부터소
화용수가공급되도록구성해야한다.
2.1.7 비상전원은자가발전설비, 축전지설비(내연기관에따른펌프를사용하는경우에는내연기관의
기동및제어용축전지를말한다) 또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었다가필요한때
전기를공급하는장치. 이하같다)로서옥내소화전설비를유효하게40분(50층이상인건축물의경우
에는60분) 이상작동할수있어야한다.
2.2 스프링클러설비
2.2.1 수원은그저수량이스프링클러설비설치장소별스프링클러헤드의기준개수에3.2 ㎥를곱한
양이상이되도록해야한다. 다만, 50층이상인건축물의경우에는4.8 ㎥를곱한양이상이되도록
해야한다.
2.2.2 수원은2.2.1에따라산출된유효수량외에유효수량의3분의1 이상을옥상(옥내소화전설비가
설치된건축물의주된옥상을말한다. 이하같다)에설치해야한다. 다만, 「스프링클러설비의화재안
전기술기준(NFTC 103)」2.1.2(3) 또는2.1.2(4)에해당하는경우에는그렇지않다.
2.2.3 전동기또는내연기관에의한펌프를이용하는가압송수장치는스프링클러설비전용으로설치
해야하며, 주펌프와동등이상의성능이있는별도의펌프로서내연기관의기동과연동하여작동되
거나비상전원을연결한예비펌프를추가로설치해야한다.
2.2.4 내연기관의연료량은펌프를40분(50층이상인건축물의경우에는60분) 이상운전할수있는
용량일것
2.2.5 급수배관은전용으로설치해야한다.
2.2.6 50층이상인건축물의스프링클러설비주배관중수직배관은2개이상(주배관성능을갖는동
일호칭배관)으로설치하고, 하나의수직배관이파손등작동불능시에도다른수직배관으로부터소
화수가공급되도록구성해야하며, 각각의수직배관에유수검지장치를설치해야한다.
2.2.7 50층이상인건축물의스프링클러헤드에는2개이상의가지배관으로부터양방향에서소화수가
공급되도록하고, 수리계산에의한설계를해야한다.
2.2.8 스프링클러설비의음향장치는「스프링클러설비의화재안전기술기준(NFTC 103)」2.6(음향장
치및기동장치)에따라설치하되, 다음의기준에따라경보를발할수있도록해야한다.
2.2.8.1 2층이상의층에서발화한때에는발화층및그직상4개층에경보를발할것
2.2.8.2 1층에서발화한때에는발화층·그직상4개층및지하층에경보를발할것
2.2.8.3 지하층에서발화한때에는발화층·그직상층및기타의지하층에경보를발할것
2.2.9 비상전원은자가발전설비, 축전지설비(내연기관에따른펌프를사용하는경우에는내연기관의
기동및제어용축전지를말한다) 또는전기저장장치로서스프링클러설비를유효하게40분이상작동
할수있을것. 다만, 50층이상인건축물의경우에는60분이상작동할수있어야한다.
2.3 비상방송설비
2.3.1 비상방송설비의음향장치는다음의기준에따라경보를발할수있도록해야한다.
2.3.1.1 2층이상의층에서발화한때에는발화층및그직상4개층에경보를발할것
2.3.1.2 1층에서발화한때에는발화층·그직상4개층및지하층에경보를발할것
2.3.1.3 지하층에서발화한때에는발화층·그직상층및기타의지하층에경보를발할것
2.3.2 비상방송설비에는그설비에대한감시상태를60분간지속한후유효하게30분(감시상태유지
를포함한다) 이상경보할수있는비상전원으로서축전지설비(수신기에내장하는경우를포함한다)
또는전기저장장치를설치해야한다.
2.4 자동화재탐지설비
2.4.1 감지기는아날로그방식의감지기로서감지기의작동및설치지점을수신기에서확인할수있는
것으로설치해야한다. 다만, 공동주택의경우에는감지기별로작동및설치지점을수신기에서확인
할수있는아날로그방식외의감지기로설치할수있다.
2.4.2 자동화재탐지설비의음향장치는다음의기준에따라경보를발할수있도록해야한다.
2.4.2.1 2층이상의층에서발화한때에는발화층및그직상4개층에경보를발할것
2.4.2.2 1층에서발화한때에는발화층·그직상4개층및지하층에경보를발할것
2.4.2.3 지하층에서발화한때에는발화층·그직상층및기타의지하층에경보를발할것
2.4.3 50층이상인건축물에설치하는다음의통신·신호배선은이중배선을설치하도록하고단선시
에도고장표시가되며정상작동할수있는성능을갖도록설비를해야한다.
(1) 수신기와수신기사이의통신배선
(2) 수신기와중계기사이의신호배선
(3) 수신기와감지기사이의신호배선
2.4.4 자동화재탐지설비에는그설비에대한감시상태를60분간지속한후유효하게30분(감시상태
유지를포함한다) 이상경보할수있는비상전원으로서축전지설비(수신기에내장하는경우를포함한
다) 또는전기저장장치를설치해야한다. 다만, 상용전원이축전지설비인경우에는그렇지않다.
2.5 특별피난계단의계단실및부속실제연설비
2.5.1 특별피난계단의계단실및부속실제연설비는「특별피난계단의계단실및부속실제연설비의
화재안전기술기준(NFTC 501A)」에따라설치하되, 비상전원은자가발전설비, 축전지설비, 전기저장
장치로하고제연설비를유효하게40분이상작동할수있도록해야한다. 다만, 50층이상인건축물
의경우에는60분이상작동할수있어야한다.
2.6 피난안전구역의소방시설
2.6.1 「초고층및지하연계복합건축물재난관리에관한특별법시행령」제14조제2항에따른피난안
전구역에설치하는소방시설은표2.6.1과같이설치해야하며, 이기준에서정하지아니한것은개별
기술기준에따라설치해야한다.
표2.6.1 피난안전구역에설치하는소방시설의설치기준
구분
설치기준
1. 제연설비
피난안전구역과비제연구역간의차압은50 ㎩(옥내에스프링클러설비가설치된경우에는12.5 ㎩) 이
상으로해야한다. 다만피난안전구역의한쪽면이상이외기에개방된구조의경우에는설치하지않을
수있다.
2. 피난유도선
피난유도선은다음의기준에따라설치해야한다.
가. 피난안전구역이설치된층의계단실출입구에서피난안전구역의주출입구또는비상구까지설치
할것
나. 계단실에설치하는경우계단및계단참에설치할것
다. 피난유도표시부의너비는최소25 ㎜이상으로설치할것
라. 광원점등방식(전류에의하여빛을내는방식)으로설치하되, 60분이상유효하게작동할것
3. 비상조명등
피난안전구역의비상조명등은상시조명이소등된상태에서그비상조명등이점등되는경우각부분의
바닥에서조도는10 ㏓이상이될수있도록설치할것
4. 휴대용비상조명등가. 피난안전구역에는휴대용비상조명등을다음의기준에따라설치해야한다.
1) 초고층건축물에설치된피난안전구역: 피난안전구역위층의재실자수(「건축물의피난·방화구조
등의기준에관한규칙」별표1의2에따라산정된재실자수를말한다)의10분의1 이상
2) 지하연계복합건축물에설치된피난안전구역: 피난안전구역이설치된층의수용인원(영별표7에
따라산정된수용인원을말한다)의10분의1 이상
나. 건전지및충전식건전지의용량은40분이상유효하게사용할수있는것으로한다. 다만, 피난안
전구역이50층이상에설치되어있을경우의용량은60분이상으로할것
5. 인명구조기구
가. 방열복, 인공소생기를각2개이상비치할것
나. 45분이상사용할수있는성능의공기호흡기(보조마스크를포함한다)를2개이상비치해야한다.
2.7 연결송수관설비
2.7.1 연결송수관설비의배관은전용으로한다. 다만, 주배관의구경이100 ㎜이상인옥내소화전설비
와겸용할수있다.
2.7.2 내연기관의연료량은펌프를40분(50층이상인건축물의경우에는60분) 이상운전할수있는
용량일것
2.7.3 연결송수관설비의비상전원은자가발전설비, 축전지설비(내연기관에따른펌프를사용하는경우
에는내연기관의기동및제어용축전지를말한다), 전기저장장치로서연결송수관설비를유효하게40
분이상작동할수있어야할것. 다만, 50층이상인건축물의경우에는60분이상작동할수있어야
한다.
구분
설치기준
다만, 피난안전구역이50층이상에설치되어있을경우에는동일한성능의예비용기를10개이상
비치할것
다. 화재시쉽게반출할수있는곳에비치할것
라. 인명구조기구가설치된장소의보기쉬운곳에“인명구조기구”라는표지판등을설치할것
◉소방청공고제2022-235호
　「특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A)」 제정 전문을 
다음과 같이 공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A) 제정 
공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0592)
붙임  특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기술기준(NFTC 501A) 제정 전문 1부.  
끝.
특별피난계단의계단실및부속실제연설비의화재안전기술기준(NFTC 501A)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제5호가
목7)에따른특별피난계단의계단실(이하"계단실"이라한다) 및부속실(비상용승강기의승강장과겸
용하는것또는비상용승강기·피난용승강기의승강장을포함한다. 이하"부속실"이라한다) 제연설비
의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라소화활동설비인특별피난계단의계단실및부속실제연설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「특별피난계단의계단실및부속
실제연설비의화재안전성능기준(NFPC 501A)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할특별피난계단의계단실및부속실제
연설비의배관배선등의공사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용