제1
   770
     0                     관         보       2
                                             012
                                               .2.15
                                                   .(수요일)
 나. 1층에서 발화한 때에는 발화층ㆍ그 직상 4개층 및 지하층에 경보를 발할 것
 다.지하층에서 발화한 때에는 발화층ㆍ그 직상층 및 기타의 지하층에 경보를 발할 것
제4
 조제10
    호중“
      소방대상물”
           을“특정소방대상물”
                    로,“
                      당해 소방대상물”
                              을“해당 특정소방대상물”
                                          로 한다.
제5
 조 각 호 외의 부분 중 “
               배선은 전기사업법 제67
                           조의 규정”
                                을 “
                                  배선은「전기사업법」제6
                                             7조”
                                               로 하고,
 같은 조 제3
       호 중 “
           절연저항은 전기사업법 제6
                        7조의 규정”
                              을 “
                                절연저항은「전기사업법」제6
                                             7조”
                                               로 한
 다.
제6조제2항 중 “
         10분”
            을 “
              10분 이상,층수가 30층 이상은 30분”
                                    으로 한다.
제7조 중 “
      당해”
        를 각각 “
             해당”
               으로 한다.
제8조 중 “
      2012년 8월 23일”
                  을 “
                    2015년 2월 14일”
                                로 한다.
                               부칙
이 기준은 고시한 날로부터 20일이 경과한 날부터 시행한다.


◉소방방재청고시제2012-91호
 자동화재탐지설비의 화재안전기준(
                 소방방재청 고시 제2009-31호,2009.8.
                                          24)
                                            을 다음과 같이 개정․
고시합니다.
   2012년 2월 15일
             소방방재청장
                  자동화재탐지설비의 화재안전기준 일부개정
1.개정(
    제정)
      이유
 ○ 30층 이상 고층건축물이 빠르게 증가하고 있고,화재시 많은 문제점이 도출됨에 따라 고층건축물
  의 화재 특성에 맞는 소방시설 설치기준을 정하려는 것임
2.주요내용
 가.“
   고층건축물 안전관리 개선 종합대책”
                     에 따라 국가정책조정회의에서 고층건축물 안전관리개선 13
  개 중점과제 45개 세부과제 도출
  1)30층 이상 고층건축물은 화재 등 사고 발생시 진압 및 인명구조활동에 한계가 있어,소방설비
   의 신뢰성을 확보하도록 관련제도를 보완
      ※ 부산「우신골든스위트(
                  ‘10.
                     10.
                       1)」,인천「갯벌타원(
                                  ’10.
                                     10.
                                       18)
                                         」화재계기
  2)“
    “건축물의 형상 및 용도에 따라 적응성 있는 감지기를 설치”
                                    ,“음향경보는 발화층이 지상 2층
   이상인 경우 발화층과 그 직상층 우선경보(
                         2개층 경보)
                               ”,“
                                 비상전원기준은 60분 이상 설비의 감
   시상태를 유지하고 10분 이상 경보 되도록”
                          ”하던 것을 “
                                 “30층 이상의 건물에 감지기는 아날로
   그방식의 감지기로써 설치위치를 수신기에서 확인할 수 있는 것으로 설치하고”
                                           ,“음향경보는 30
   층 이상인 건물은 발화층이 2층 이상인 경우 발화층 및 그 직상 4개층 우선경보(
                                               5개층 경보)
                                                     ”,
   “
   비상전원기준은 60분 이상 설비의 감시상태를 유지하고 30분 이상 경보 되도록 강화”
                                                 ”
 나.30층 이상 건축물의 소방시설 기준 강화
  ㆍ30층 이상 감지기 설치기준(
                  안 제7조제8항 신설)
  ㆍ우선경보방식 설치기준(
              안 제8조제1항제2호개정,2의2신설)
  ㆍ비상전원의 설치기준(
             안 제10조제2항)

                               208