yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
2.2.1.1 전역방출방식은다음의기준에따라산출한양이상으로할것
2.2.1.1.1 방호구역의체적(불연재료나내열성의재료로밀폐된구조물이있는경우에는그체적을제
외한다) 1㎥에대하여다음표2.2.1.1.1에따른양
표2.2.1.1.1 소방대상물및소화약제종류에따른소화약제의양
2.2.1.1.2 방호구역의개구부에자동폐쇄장치를설치하지아니한경우에는2.2.1.1.1에따라산출한양
에다음표2.2.1.1.2에따라산출한양을가산한양
표2.2.1.1.2 소방대상물및소화약제종류에따른개구부가산량
소방대상물또는그부분
소화약제의
종류
가산량(개구부의면적
1 ㎥당소화약제의양)
차고·주차장·전기실·통신기기실·전산실기타이와유사한전기설비가설치되어
있는부분
할론1301
2.4 ㎏
「화재의예방및안
전관리에
관한
법률
시행령」별표2의특
수가연물을
저장·취급
하는소방대상물또는
그부분
가연성고체류·가연성액체류
할론2402
할론1211
할론1301
3.0 ㎏
2.7 ㎏
2.4 ㎏
면화류·나무껍질및대팻밥·넝마및종이부스러기·사류·
볏짚류·목재가공품및나무부스러기를저장·취급하는것
할론1211
할론1301
4.5 ㎏
3.9 ㎏
합성수지류를저장·취급하는것
할론1211
할론1301
2.7 ㎏
2.4 ㎏
2.2.1.2 국소방출방식은다음의기준에따라산출한양에할론2402 또는할론1211은1.1을, 할론13
01은1.25를각각곱하여산출한양이상으로할것
2.2.1.2.1 윗면이개방된용기에저장하는경우와화재시연소면이1면에한정되고가연물이비산할
우려가없는경우에는다음표2.2.1.2.1에따른양
소방대상물또는그부분
소화약제의
종류
방호구역의체적
1 ㎥당소화약제의양
차고·주차장·전기실·통신기기실·전산실기타이와유사한전기설비가설치되어
있는부분
할론1301
0.32 ㎏이상0.64 ㎏이하
「화재의예방및안
전관리에
관한
법률
시행령」별표2의특
수가연물을
저장·취급
하는소방대상물또는
그부분
가연성고체류·가연성액체류
할론2402
할론1211
할론1301
0.40 ㎏이상1.10 ㎏이하
0.36 ㎏이상0.71 ㎏이하
0.32 ㎏이상0.64 ㎏이하
면화류·나무껍질및대팻밥·넝마및종이부스러기·사류·
볏짚류·목재가공품및나무부스러기를저장·취급하는것
할론1211
할론1301
0.60 ㎏이상0.71 ㎏이하
0.52 ㎏이상0.64 ㎏이하
합성수지류를저장·취급하는것
할론1211
할론1301
0.36 ㎏이상0.71 ㎏이하
0.32 ㎏이상0.64 ㎏이하
표2.2.1.2.1 개방용기및가연물의비산우려가없는경우의소화약제종류에따른소화약제의양
소화약제의종류
방호대상물의표면적1 ㎥에대한소화약제의양
할론2402
할론1211
할론1301
8.8 ㎏
7.6 ㎏
6.8 ㎏
2.2.1.2.2 2.2.1.2.1 외의경우에는방호공간(방호대상물의각부분으로부터0.6 m의거리에따라둘러
싸인공간을말한다. 이하같다)의체적1 ㎥에대하여다음의식(2.2.1.2.2)에따라산출한양



··· (2.2.1.2.2)
여기에서
Q: 방호공간1 ㎡에대한할론소화약제의양(㎏/㎡)
a: 방호대상물의주위에설치된벽면적의합계(㎡)
A: 방호공간의벽면적(벽이없는경우에는벽이있는것으로가정한당해부분의면적)의합계(㎡)
X 및Y: 다음표의수치
소화약제의종류
X의수치
Y의수치
할론2402
할론1211
할론1301
5.2
4.4
4.0
3.9
3.3
3.0
2.2.1.3 호스릴할론소화설비는하나의노즐에대하여다음표2.2.1.3에따른양이상으로할것
표2.2.1.3 호스릴할론소화설비의소화약제종류에따른소화약제의양
소화약제의종류
소화약제의양
할론2402 또는1211
할론1301
50 ㎏
45 ㎏
2.3 기동장치
2.3.1 할론소화설비의수동식기동장치는다음의기준에따라설치해야한다. 이경우수동식기동장
치의부근에는소화약제의방출을지연시킬수있는방출지연스위치(자동복귀형스위치로서수동식
기동장치의타이머를순간정치시키는기능의스위치를말한다)를설치해야한다.
2.3.1.1 전역방출방식은방호구역마다, 국소방출방식은방호대상물마다설치할것
2.3.1.2 해당방호구역의출입구부근등조작을하는자가쉽게피난할수있는장소에설치할것
2.3.1.3 기동장치의조작부는바닥으로부터0.8 m 이상1.5 m 이하의위치에설치하고, 보호판등에
따른보호장치를설치할것
2.3.1.4 기동장치인근의보기쉬운곳에"할론소화설비수동식기동장치"라는표지를할것
2.3.1.5 전기를사용하는기동장치에는전원표시등을설치할것
2.3.1.6 기동장치의방출용스위치는음향경보장치와연동하여조작될수있는것으로할것
2.3.2 할론소화설비의자동식기동장치는자동화재탐지설비의감지기의작동과연동하는것으로서다
음의기준에따라설치해야한다.
2.3.2.1 자동식기동장치에는수동으로도기동할수있는구조로할것
2.3.2.2 전기식기동장치로서7병이상의저장용기를동시에개방하는설비는2병이상의저장용기에
전자개방밸브를부착할것
2.3.2.3 가스압력식기동장치는다음의기준에따를것
2.3.2.3.1 기동용가스용기및해당용기에사용하는밸브는25 ㎫이상의압력에견딜수있는것으
로할것
2.3.2.3.2 기동용가스용기에는내압시험압력의0.8배부터내압시험압력이하에서작동하는안전장치를
설치할것
2.3.2.3.3 기동용가스용기의체적은5 L 이상으로하고, 해당용기에저장하는질소등의비활성기체
는6.0 ㎫이상(21℃기준)의압력으로충전할것. 다만, 기동용가스용기의체적을1 L 이상으로하고,
해당용기에저장하는이산화탄소의양은0.6 ㎏이상으로하며, 충전비는1.5 이상1.9 이하의기동
용가스용기로할수있다.
2.3.2.4 기계식기동장치는저장용기를쉽게개방할수있는구조로할것
2.3.3 할론소화설비가설치된부분의출입구등의보기쉬운곳에소화약제의방출을표시하는표시
등을설치해야한다.
2.4 제어반등
2.4.1 할론소화설비의제어반및화재표시반은다음의기준에따라설치해야한다. 다만, 자동화재탐
지설비의수신기제어반이화재표시반의기능을가지고있는것은화재표시반을설치하지않을수
있다.
2.4.1.1 제어반은수동기동장치또는감지기에서의신호를수신하여음향경보장치의작동, 소화약제의
방출또는지연등기타의제어기능을가진것으로하고, 제어반에는전원표시등을설치할것
2.4.1.2 화재표시반은제어반에서의신호를수신하여작동하는기능을가진것으로하되, 다음의기준
에따라설치할것
2.4.1.2.1 각방호구역마다음향경보장치의조작및감지기의작동을명시하는표시등과이와연동하
여작동하는벨·버저등의경보기를설치할것. 이경우음향경보장치의조작및감지기의작동을명
시하는표시등을겸용할수있다.
2.4.1.2.2 수동식기동장치는그방출용스위치의작동을명시하는표시등을설치할것
2.4.1.2.3 소화약제의방출을명시하는표시등을설치할것
2.4.1.2.4 자동식기동장치는자동·수동의절환을명시하는표시등을설치할것
2.4.1.3 제어반및화재표시반은화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없고점검에편
리한장소에설치할것
2.4.1.4 제어반및화재표시반에는해당회로도및취급설명서를비치할것
2.5 배관
2.5.1 할론소화설비의배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.1.1 배관은전용으로할것
2.5.1.2 강관을사용하는경우의배관은압력배관용탄소강관(KS D 3562)중스케줄40 이상의것또
는이와동등이상의강도를가진것으로서아연도금등에따라방식처리된것을사용할것
2.5.1.3 동관을사용하는경우에는이음이없는동및동합금관(KS D 5301)의것으로서고압식은16.
5 ㎫이상, 저압식은3.75 ㎫이상의압력에견딜수있는것을사용할것
2.5.1.4 배관부속및밸브류는강관또는동관과동등이상의강도및내식성이있는것으로할것
2.6 선택밸브
2.6.1 하나의특정소방대상물또는그부분에2 이상의방호구역또는방호대상물이있어소화약제
저장용기를공용하는경우에는다음의기준에따라선택밸브를설치해야한다.
2.6.1.1 방호구역또는방호대상물마다설치할것
2.6.1.2 각선택밸브에는해당방호구역또는방호대상물을표시할것
2.7 분사헤드
2.7.1 전역방출방식의할론소화설비의분사헤드는다음의기준에따라설치해야한다.
2.7.1.1 방출된소화약제가방호구역의전역에균일하고신속하게확산할수있도록할것
2.7.1.2 할론2402를방출하는분사헤드는해당소화약제가무상으로분무되는것으로할것
2.7.1.3 분사헤드의방출압력은할론2402를방출하는것은0.1 ㎫이상, 할론1211을방출하는것은
0.2 ㎫이상, 할론1301을방출하는것은0.9 ㎫이상으로할것
2.7.1.4 2.2에따른기준저장량의소화약제를10초이내에방출할수있는것으로할것
2.7.2 국소방출방식의할론소화설비의분사헤드는다음의기준에따라설치해야한다.
2.7.2.1 소화약제의방출에따라가연물이비산하지않는장소에설치할것
2.7.2.2 할론2402를방출하는분사헤드는해당소화약제가무상으로분무되는것으로할것
2.7.2.3 분사헤드의방출압력은할론2402를방출하는것은0.1 ㎫이상, 할론1211을방출하는것은
0.2 ㎫이상, 할론1301을방출하는것은0.9 ㎫이상으로할것
2.7.2.4 2.2에따른기준저장량의소화약제를10초이내에방출할수있는것으로할것
2.7.3 화재시현저하게연기가찰우려가없는장소로서다음의어느하나에해당하는장소에는호
스릴할론소화설비를설치할수있다.
2.7.3.1 지상1층및피난층에있는부분으로서지상에서수동또는원격조작에따라개방할수있는
개구부의유효면적의합계가바닥면적의15 % 이상이되는부분
2.7.3.2 전기설비가설치되어있는부분또는다량의화기를사용하는부분(해당설비의주위5 m 이
내의부분을포함한다)의바닥면적이해당설비가설치되어있는구획의바닥면적의5분의1 미만이
되는부분
2.7.4 호스릴할론소화설비는다음의기준에따라설치해야한다.
2.7.4.1 방호대상물의각부분으로부터하나의호스접결구까지의수평거리가20 m 이하가되도록할
것
2.7.4.2 소화약제저장용기의개방밸브는호스릴의설치장소에서수동으로개폐할수있는것으로할
것
2.7.4.3 소화약제저장용기는호스릴을설치하는장소마다설치할것
2.7.4.4 호스릴할론소화설비의노즐은20 ℃에서하나의노즐마다1분당다음표2.7.4.4에따른소화
약제를방출할수있는것으로할것
표2.7.4.4 호스릴할론소화설비의소화약제종별1분당방출하는소화약제의양
소화약제의종별
1분당방출하는소화약제의양
할론2402
할론1211
할론1301
45 kg
40 kg
35 kg
2.7.4.5 소화약제저장용기의가장가까운곳의보기쉬운곳에적색의표시등을설치하고, 호스릴할
론소화설비가있다는뜻을표시한표지를할것
2.7.5 할론소화설비의분사헤드의오리피스구경등은다음의기준에적합해야한다.
2.7.5.1 분사헤드에는부식방지조치를해야하며오리피스의크기, 제조일자, 제조업체가표시되도록
할것
2.7.5.2 분사헤드의개수는방호구역에소화약제의방출시간이충족되도록설치할것
2.7.5.3 분사헤드의방출률및방출압력은제조업체에서정한값으로할것
2.7.5.4 분사헤드의오리피스의면적은분사헤드가연결되는배관구경면적의70 % 이하가되도록
할것
2.8 자동식기동장치의화재감지기
2.8.1 할론소화설비의자동식기동장치는다음의기준에따른화재감지기를설치해야한다.
2.8.1.1 각방호구역내의화재감지기의감지에따라작동되도록할것
2.8.1.2 화재감지기의회로는교차회로방식으로설치할것. 다만, 화재감지기를「자동화재탐지설비
및시각경보장치의화재안전기술기준(NFTC 203)」2.4.1 단서의각감지기로설치하는경우에는그
렇지않다.
2.8.1.3 교차회로내의각화재감지기회로별로설치된화재감지기1개가담당하는바닥면적은「자동
화재탐지설비및시각경보장치의화재안전기술기준(NFPC 203)」2.4.3.5, 2.4.3.8부터2.4.3.10까지의
규정에따른바닥면적으로할것
2.9 음향경보장치
2.9.1 할론소화설비의음향경보장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.9.1.1 수동식기동장치를설치한것은그기동장치의조작과정에서, 자동식기동장치를설치한것은
화재감지기와연동하여자동으로경보를발하는것으로할것
2.9.1.2 소화약제의방출개시후1분이상경보를계속할수있는것으로할것
2.9.1.3 방호구역또는방호대상물이있는구획안에있는자에게유효하게경보할수있는것으로
할것
2.9.2 방송에따른경보장치를설치할경우에는다음의기준에따라야한다.
2.9.2.1 증폭기재생장치는화재시연소의우려가없고, 유지관리가쉬운장소에설치할것
2.9.2.2 방호구역또는방호대상물이있는구획의각부분으로부터하나의확성기까지의수평거리는
25 m 이하가되도록할것
2.9.2.3 제어반의복구스위치를조작하여도경보를계속발할수있는것으로할것
2.10 자동폐쇄장치
2.10.1 전역방출방식의할론소화설비를설치한특정소방대상물또는그부분에대하여는다음의기준
에따라자동폐쇄장치를설치해야한다.
2.10.1.1 환기장치등을설치한것은소화약제가방출되기전에해당환기장치등이정지될수있도
록할것
2.10.1.2 개구부가있거나천장으로부터1 m 이상의아랫부분또는바닥으로부터해당층의높이의
3분의2 이내의부분에통기구가있어소화약제의유출에따라소화효과를감소시킬우려가있는것
은소화약제가방출되기전에해당개구부및통기구를폐쇄할수있도록할것
2.10.1.3 자동폐쇄장치는방호구역또는방호대상물이있는구획의밖에서복구할수있는구조로하
고, 그위치를표시하는표지를할것
2.11 비상전원
2.11.1 할론소화설비(호스릴할론소화설비를제외한다)에는자가발전설비, 축전지설비(제어반에내장하
는경우를포함한다. 이하같다) 또는전기저장장치(외부전기에너지를저장해두었다가필요한때
전기를공급하는장치. 이하같다)에따른비상전원을다음의기준에따라설치해야한다. 다만, 2 이
상의변전소(「전기사업법」제67조및「전기설비기술기준」제3조제1항제2호에따른변전소를말한
다. 이하같다)에서전력을동시에공급받을수있거나하나의변전소로부터전력의공급이중단되는
때에는자동으로다른변전소로부터전력을공급받을수있도록상용전원을설치한경우에는비상전
원을설치하지않을수있다.
2.11.1.1 점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.11.1.2 할론소화설비를유효하게20분이상작동할수있어야할것
2.11.1.3 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전력을공급받
을수있도록할것
2.11.1.4 비상전원의설치장소는다른장소와방화구획할것. 이경우그장소에는비상전원의공급
에필요한기구나설비외의것(열병합발전설비에필요한기구나설비는제외한다)을두어서는아니
된다.
2.11.1.5 비상전원을실내에설치하는때에는그실내에비상조명등을설치할것
2.12 설계프로그램
2.12.1 할론소화설비를설계프로그램을이용하여설계할경우에는「가스계소화설비설계프로그램의
성능인증및제품검사의기술기준」에적합한설계프로그램을사용해야한다.
◉소방청공고제2022-212호
　「화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103B)」 제정 전문을 다음과 같이 
공고합니다.
2022년 11월 25일
소방청장
화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103B) 제정 공고
□ 근거법령
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」제2조
○「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」제2조 내지 제4조
□ 시 행 일
  ○ 2022. 12. 1.(목)
□ 문 의 처
  ○ 국립소방연구원 소방정책연구실 (041-559-0581)
붙임  화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기술기준(NFTC 103B) 제정 전문 1부.  끝.
화재조기진압용스프링클러설비의화재안전기술기준(NFTC 103B)
1. 일반사항
1.1 적용범위
1.1.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률시행령」(이하“영”이라한다) 별표4 제1호라
목에따른스프링클러설비중「스프링클러설비의화재안전성능기준(NFPC 103)」제10조제2항의랙
크식창고에설치하는화재조기진압용스프링클러설비의설치및관리에대해적용한다.
1.2 기준의효력
1.2.1 이기준은「소방시설설치및관리에관한법률」(이하“법”이라한다) 제2조제1항제6호나목에
따라화재조기진압용스프링클러설비의기술기준으로서의효력을가진다.
1.2.2 이기준에적합한경우에는법제2조제1항제6호나목에따라「화재조기진압용스프링클러설비
의화재안전성능기준(NFPC 103B)」을충족하는것으로본다.
1.3 기준의시행
1.3.1 이기준은2022년12월1일부터시행한다.
1.4 기준의특례
1.4.1 소방본부장또는소방서장은기존건축물이증축개축대수선되거나용도변경되는경우에있어
서이기준이정하는기준에따라해당건축물에설치해야할화재조기진압용스프링클러설비의배
관배선등의공사가현저하게곤란하다고인정되는경우에는해당설비의기능및사용에지장이
없는범위에서이기준의일부를적용하지않을수있다.
1.6 경과조치
1.6.1 이기준시행당시종전의「화재조기진압용스프링클러설비의화재안전기준(NFSC 103B)」에
적합하게설치및관리되고있는소방대상물에대하여는종전의기준에따른다.
1.6.2 이기준시행전에1.5.1에따른신청또는신고를한경우라도개정기준이종전의기준에비
하여관계인에게유리한경우에는개정기준에따를수있다.
1.7 다른법령과의관계
1.7.1 이기준시행당시다른법령또는행정규칙등에서종전의화재안전기준을인용한경우에이
기준가운데그에해당하는규정이있는경우에는종전의규정에갈음하여이기준의해당규정을
인용한것으로본다.
1.7 용어의정의
1.7.1 이기준에서사용하는용어의정의는다음과같다.
1.7.1.1 "화재조기진압용스프링클러헤드"란특정한높은장소의화재위험에대하여조기에진화할
수있도록설계된헤드를말한다.
1.7.1.2 "충압펌프"란배관내압력손실에따른주펌프의빈번한기동을방지하기위하여충압역할
을하는펌프를말한다.
1.7.1.3 "고가수조"란구조물또는지형지물등에설치하여자연낙차의압력으로급수하는수조를말
한다.
1.7.1.4 "압력수조"란소화용수와공기를채우고일정압력이상으로가압하여그압력으로급수하는
수조를말한다.
1.7.1.5 "정격토출량"이란펌프의정격부하운전시토출량으로서정격토출압력에서의토출량을말한
다.
1.7.1.6 "정격토출압력"이란펌프의정격부하운전시토출압력으로서정격토출량에서의토출측압력
을말한다.
1.7.1.7 "진공계"란대기압이하의압력을측정하는계측기를말한다.
1.7.1.8 "연성계"란대기압이상의압력과대기압이하의압력을측정할수있는계측기를말한다.
1.7.1.9 "체절운전"이란펌프의성능시험을목적으로펌프토출측의개폐밸브를닫은상태에서펌프
를운전하는것을말한다.
1.7.1.10 "기동용수압개폐장치"란소화설비의배관내압력변동을검지하여자동적으로펌프를기동
및정지시키는것으로서압력챔버또는기동용압력스위치등을말한다.
1.7.1.11 "유수검지장치"란유수현상을자동적으로검지하여신호또는경보를발하는장치를말한다.
1.7.1.12 "가지배관"이란헤드가설치되어있는배관을말한다.
1.7.1.13 "교차배관"이란가지배관에급수하는배관을말한다.
1.7.1.14 "주배관"이란가압송수장치또는송수구등과직접연결되어소화수를이송하는주된배관
을말한다.
1.7.1.15 "신축배관"이란가지배관과스프링클러헤드를연결하는구부림이용이하고유연성을가진
배관을말한다.
1.7.1.16 "급수배관"이란수원또는송수구등으로부터소화설비에급수하는배관을말한다.
1.7.1.17 "분기배관"이란배관측면에구멍을뚫어둘이상의관로가생기도록가공한배관으로서다
음의분기배관을말한다.
(1) "확관형분기배관"이란배관의측면에조그만구멍을뚫고소성가공으로확관시켜배관용접이음
자리를만들거나배관용접이음자리에배관이음쇠를용접이음한배관을말한다.
(2) "비확관형분기배관"이란배관의측면에분기호칭내경이상의구멍을뚫고배관이음쇠를용접이
음한배관을말한다.
1.7.1.18 "개폐표시형밸브"란밸브의개폐여부를외부에서식별이가능한밸브를말한다.
1.7.1.19 "가압수조"란가압원인압축공기또는불연성기체의압력으로소화용수를가압하여그압
력으로급수하는수조를말한다.
2. 기술기준
2.1 설치장소의구조
2.1.1 화재조기진압용스프링클러설비를설치할장소의구조는다음의기준에적합해야한다.
2.1.1.1 해당층의높이가13.7 m 이하일것. 다만, 2층이상일경우에는해당층의바닥을내화구조
로하고다른부분과방화구획할것
2.1.1.2 천장의기울기가1,000분의168을초과하지않아야하고, 이를초과하는경우에는반자를지
면과수평으로설치할것
2.1.1.3 천장은평평해야하며철재나목재트러스구조인경우, 철재나목재의돌출부분이102 ㎜를
초과하지않을것
2.1.1.4 보로사용되는목재·콘크리트및철재사이의간격이0.9 m 이상2.3 m 이하일것. 다만, 보
의간격이2.3 m 이상인경우에는화재조기진압용스프링클러헤드의동작을원활히하기위해보로
구획된부분의천장및반자의넓이가28 ㎡를초과하지않을것
2.1.1.5 창고내의선반등의형태는하부로물이침투되는구조로할것
2.2 수원
2.2.1 화재조기진압용스프링클러설비의수원은수리학적으로가장먼가지배관3개에각각4개의스
프링클러헤드가동시에개방되었을때헤드선단의압력이표2.2.1에따른값이상으로60분간방수
할수있는양이상으로계산식은식(2.2.1)과같다.
표2.2.1 화재조기진압용스프링클러헤드의최소방사압력(㎫)
× × 
… (2.2.1)
여기에서
Q: 수원의양(L)
K: 상수(L/min·㎫1/2)
p: 헤드선단의압력(㎫)
2.2.2 화재조기진압용스프링클러설비의수원은2.2.1에따라산출된유효수량외에유효수량의3분의
1 이상을옥상(화재조기진압용스프링클러설비가설치된건축물의주된옥상을말한다. 이하같다)에
설치해야한다. 다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는그렇지않다.
(1) 옥상이없는건축물또는공작물
(2) 지하층만있는건축물
(3) 2.3.2에따른고가수조를가압송수장치로설치한경우
(4) 수원이건축물의최상층에설치된헤드보다높은위치에설치된경우
(5) 건축물의높이가지표면으로부터10 m 이하인경우
(6) 주펌프와동등이상의성능이있는별도의펌프로서내연기관의기동과연동하여작동되거나비
상전원을연결하여설치한경우
(7) 2.3.4에따라가압수조를가압송수장치로설치한경우
2.2.3 옥상수조(2.2.1에따라산출된유효수량의3분의1 이상을옥상에설치한설비를말한다. 이하
같다)는이와연결된배관을통하여상시소화수를공급할수있는구조의특정소방대상물의경우에
는2 이상의특정소방대상물이있더라도하나의특정소방대상물에만이를설치할수있다.
2.2.4 화재조기진압용스프링클러설비의수원을수조로설치하는경우에는소화설비의전용수조로해
야한다. 다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는그렇지않다.
2.2.4.1 화재조기진압용스프링클러설비용펌프의풋밸브또는흡수배관의흡수구(수직회전축펌프의
흡수구를포함한다. 이하같다)를다른설비(소화용설비외의것을말한다. 이하같다)의풋밸브또
최대층고
(m)
최대저장높이
(m)
화재조기진압용스프링클러헤드의최소방사압력(㎫)
K=360 하향식K=320 하향식K=240 하향식K=240 상향식K=200 하향식
13.7
12.2
0.28
0.28
-
-
-
13.7
10.7
0.28
0.28
-
-
-
12.2
10.7
0.17
0.28
0.36
0.36
0.52
10.7
9.1
0.14
0.24
0.36
0.36
0.52
9.1
7.6
0.10
0.17
0.24
0.24
0.34
는흡수구보다낮은위치에설치한때
2.2.4.2 2.3.2에따른고가수조로부터화재조기진압용스프링클러설비의수직배관에물을공급하는급
수구를다른설비의급수구보다낮은위치에설치한때
2.2.5 2.2.1 및2.2.2에따른저수량을산정함에있어서다른설비와겸용하여화재조기진압용스프링
클러설비용수조를설치하는경우에는화재조기진압용스프링클러설비의풋밸브·흡수구또는수직배
관의급수구와다른설비의풋밸브·흡수구또는수직배관의급수구와의사이의수량을그유효수량으
로한다.
2.2.6 화재조기진압용스프링클러설비용수조는다음의기준에따라설치해야한다.
2.2.6.1 점검에편리한곳에설치할것
2.2.6.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.2.6.3 수조의외측에수위계를설치할것. 다만, 구조상불가피한경우에는수조의맨홀등을통하
여수조안의물의양을쉽게확인할수있도록해야한다.
2.2.6.4 수조의상단이바닥보다높은때에는수조의외측에고정식사다리를설치할것
2.2.6.5 수조가실내에설치된때에는그실내에조명설비를설치할것
2.2.6.6 수조의밑부분에는청소용배수밸브또는배수관을설치할것
2.2.6.7 수조외측의보기쉬운곳에"화재조기진압용스프링클러설비용수조"라고표시한표지를할
것. 이경우그수조를다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께
해야한다.
2.2.6.8 소화설비용펌프의흡수배관또는소화설비의수직배관과수조의접속부분에는"화재조기진
압용스프링클러설비용배관"이라고표시한표지를할것. 다만, 수조와가까운장소에소화설비용펌
프가설치되고해당펌프에2.3.1.13에따른표지를설치한때에는그렇지않다.
2.3 가압송수장치
2.3.1 전동기또는내연기관에따른펌프를이용하는가압송수장치는다음의기준에따라설치해야
한다.
2.3.1.1 쉽게접근할수있고점검하기에충분한공간이있는장소로서화재및침수등의재해로인
한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.3.1.2 동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치할것
2.3.1.3 펌프는전용으로할것. 다만, 다른소화설비와겸용하는경우각각의소화설비의성능에지
장이없을때에는그렇지않다.
2.3.1.4 펌프의토출측에는압력계를체크밸브이전에펌프토출측플랜지에서가까운곳에설치하
고, 흡입측에는연성계또는진공계를설치할것. 다만, 수원의수위가펌프의위치보다높거나수직
회전축펌프의경우에는연성계또는진공계를설치하지않을수있다.
2.3.1.5 펌프의성능은체절운전시정격토출압력의140 %를초과하지않고, 정격토출량의150 %로
운전시정격토출압력의65 % 이상이되어야하며, 펌프의성능을시험할수있는성능시험배관을
설치할것. 다만, 충압펌프의경우에는그렇지않다.
2.3.1.6 가압송수장치에는체절운전시수온의상승을방지하기위한순환배관을설치할것. 다만, 충
압펌프의경우에는그렇지않다.
2.3.1.7 기동장치로는기동용수압개폐장치또는이와동등이상의성능이있는것을설치할것
2.3.1.8 기동용수압개폐장치중압력챔버를사용할경우그용적은100 L 이상의것으로할것
2.3.1.9 수원의수위가펌프보다낮은위치에있는가압송수장치에는다음의기준에따른물올림장치
를설치할것
2.3.1.9.1 물올림장치에는전용의수조를설치할것
2.3.1.9.2 수조의유효수량은100 L 이상으로하되, 구경15 ㎜이상의급수배관에따라해당수조에
물이계속보급되도록할것
2.3.1.10 2.2.1의방수량및헤드선단의압력을충족할것
2.3.1.11 기동용수압개폐장치를기동장치로사용할경우에는다음의기준에따른충압펌프를설치할
것
2.3.1.11.1 펌프의토출압력은그설비의최고위살수장치의자연압보다적어도0.2 ㎫이더크도록
하거나가압송수장치의정격토출압력과같게할것
2.3.1.11.2 펌프의정격토출량은정상적인누설량보다적어서는안되며, 화재조기진압용스프링클러
설비가자동적으로작동할수있도록충분한토출량을유지할것
2.3.1.12 내연기관을사용하는경우에는제어반에따라내연기관의자동기동및수동기동이가능하고,
상시충전되어있는축전지설비를갖출것
2.3.1.13 가압송수장치에는“화재조기진압용스프링클러펌프”라고표시한표지를할것. 이경우그
가압송수장치를다른설비와겸용하는때에는그겸용되는설비의이름을표시한표지를함께해야
한다.
2.3.1.14 가압송수장치가기동이된경우에는자동으로정지되지않도록할것. 다만, 충압펌프의경
우에는그렇지않다.
2.3.1.15 가압송수장치는부식등으로인한펌프의고착을방지할수있도록다음의기준에적합한
것으로할것. 다만, 충압펌프는제외한다.
2.3.1.15.1 임펠러는청동또는스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.3.1.15.2 펌프축은스테인리스등부식에강한재질을사용할것
2.3.2 고가수조의자연낙차를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.2.1 고가수조의자연낙차수두(수조의하단으로부터최고층에설치된헤드까지의수직거리를말한
다)는다음의식(2.3.2.1)에따라산출한수치이상유지되도록할것
H = h₁ + h2 … (2.3.2.1)
여기에서
H: 필요한낙차(m)
h₁: 배관의마찰손실수두(m)
h2: 표2.2.1에따른최소방사압력의환산수두(m)
2.3.2.2 고가수조에는수위계·배수관·급수관·오버플로우관및맨홀을설치할것
2.3.3 압력수조를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.3.1 압력수조의압력은다음의식(2.3.3.1)에따라산출한수치이상유지되도록할것
P = p₁ + p₂ + p₃ … (2.3.3.1)
여기에서
P: 필요한압력(㎫)
p₁: 낙차의환산수두압(㎫)
p₂: 배관의마찰손실수두압(㎫)
p₃: 표2.2.1에의한최소방사압력(㎫)
2.3.3.2 압력수조에는수위계·급수관·배수관·급기관·맨홀·압력계·안전장치및압력저하방지를위한자
동식공기압축기를설치할것
2.3.4 가압수조를이용한가압송수장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.3.4.1 가압수조의압력은2.3.1.10에따른방수압및방수량을20분이상유지되도록할것
2.3.4.2 가압수조및가압원은「건축법시행령」제46조에따른방화구획된장소에설치할것
2.3.4.3 가압수조를이용한가압송수장치는소방청장이정하여고시한「가압수조식가압송수장치의
성능인증및제품검사의기술기준」에적합한것으로설치할것
2.4 방호구역및유수검지장치
2.4.1 화재조기진압용스프링클러설비의방호구역(화재조기진압용스프링클러설비의소화범위에포함
된영역을말한다. 이하같다) 및유수검지장치는다음의기준에적합해야한다.
2.4.1.1 하나의방호구역의바닥면적은3,000 ㎡를초과하지않을것
2.4.1.2 하나의방호구역에는1개이상의유수검지장치를설치하되, 화재시접근이쉽고점검하기편
리한장소에설치할것
2.4.1.3 하나의방호구역은2개층에미치지않도록할것. 다만, 1개층에설치되는화재조기진압용
스프링클러헤드의수가10개이하인경우에는3개층이내로할수있다.
2.4.1.4 유수검지장치를실내에설치하거나보호용철망등으로구획하여바닥으로부터0.8 m 이상
1.5 m 이하의위치에설치하되, 그실등에는가로0.5 m 이상세로1 m 이상의개구부로서그개구
부에는출입문을설치하고그출입문상단에"유수검지장치실"이라고표시한표지를설치할것. 다만,
유수검지장치를기계실(공조용기계실을포함한다)안에설치하는경우에는별도의실또는보호용철
망을설치하지않고기계실출입문상단에"유수검지장치실"이라고표시한표지를설치할수있다.
2.4.1.5 화재조기진압용스프링클러헤드에공급되는물은유수검지장치를지나도록할것. 다만, 송수
구를통하여공급되는물은그렇지않다.
2.4.1.6 자연낙차에따른압력수가흐르는배관상에설치된유수검지장치는소화수의방수시물의
흐름을검지할수있는최소한의압력이얻어질수있도록수조의하단으로부터낙차를두어설치할
것
2.5 배관
2.5.1 화재조기진압용스프링클러설비의배관은습식으로해야한다.
2.5.2 배관과배관이음쇠는다음의어느하나에해당하는것또는동등이상의강도·내식성및내열
성등을국내·외공인기관으로부터인정받은것을사용해야하고, 배관용스테인리스강관(KS D 357
6)의이음을용접으로할경우에는텅스텐불활성가스아크용접(Tungsten Inertgas Arc Welding)
방식에따른다. 다만, 2.5에서정하지않은사항은「건설기술진흥법」제44조제1항의규정에따른"
건설기준"에따른다.
2.5.2.1 배관내사용압력이1.2 ㎫미만일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 배관용탄소강관(KS D 3507)
(2) 이음매없는구리및구리합금관(KS D 5301). 다만, 습식의배관에한한다.
(3) 배관용스테인리스강관(KS D 3576) 또는일반배관용스테인리스강관(KS D 3595)
(4) 덕타일주철관(KS D 4311)
2.5.2.2 배관내사용압력이1.2 ㎫이상일경우에는다음의어느하나에해당하는것
(1) 압력배관용탄소강관(KS D 3562)
(2) 배관용아크용접탄소강강관(KS D 3583)
2.5.3 2.5.2에도불구하고다음의어느하나에해당하는장소에는소방청장이정하여고시한「소방용
합성수지배관의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한소방용합성수지배관으로설치할수
있다.
2.5.3.1 배관을지하에매설하는경우
2.5.3.2 다른부분과내화구조로구획된덕트또는피트의내부에설치하는경우
2.5.3.3 천장(상층이있는경우에는상층바닥의하단을포함한다. 이하같다)과반자를불연재료또는
준불연재료로설치하고소화배관내부에항상소화수가채워진상태로설치하는경우
2.5.4 급수배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.4.1 전용으로할것. 다만, 화재조기진압용스프링클러설비의기동장치의조작과동시에다른설
비의용도에사용하는배관의송수를차단할수있거나, 화재조기진압용스프링클러설비의성능에지
장이없는경우에는다른설비와겸용할수있다.
2.5.4.2 급수배관에설치되어급수를차단할수있는개폐밸브는개폐표시형으로할것. 이경우펌프
의흡입측배관에는버터플라이밸브외의개폐표시형밸브를설치해야한다.
2.5.4.3 배관의구경은2.2.1에적합하도록수리계산에따라설치할것. 다만, 수리계산에따르는경우
가지배관의유속은6 ㎧, 그밖의배관의유속은10 ㎧를초과할수없다.
2.5.5 펌프의흡입측배관은다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.5.1 공기고임이생기지않는구조로하고여과장치를설치할것
2.5.5.2 수조가펌프보다낮게설치된경우에는각펌프(충압펌프를포함한다)마다수조로부터별도로
설치할것
2.5.6 연결송수관설비의배관과겸용할경우의주배관은구경100 ㎜이상, 방수구로연결되는배관
의구경은65 ㎜이상의것으로해야한다.
2.5.7 펌프의성능시험배관은다음의기준에적합하도록설치해야한다. 다만, 공인된방법에의한별
도의성능을제시할경우에는그렇지않으며그성능을별도의기준에따라확인해야한다.
2.5.7.1 성능시험배관은펌프의토출측에설치된개폐밸브이전에서분기하여직선으로설치하고, 유
량측정장치를기준으로전단직관부에는개폐밸브를후단직관부에는유량조절밸브를설치할것. 이
경우개폐밸브와유량측정장치사이의직관부거리및유량측정장치와유량조절밸브사이의직관부
거리는해당유량측정장치제조사의설치사양에따르고, 성능시험배관의호칭지름은유량측정장치의
호칭지름에따른다.
2.5.7.2 유량측정장치는펌프의정격토출량의175 % 이상까지측정할수있는성능이있을것
2.5.8 가압송수장치의체절운전시수온의상승을방지하기위하여체크밸브와펌프사이에서분기한
구경20 ㎜이상의배관에체절압력이하에서개방되는릴리프밸브를설치할것
2.5.9 배관은동결방지조치를하거나동결의우려가없는장소에설치해야한다. 다만, 보온재를사용
할경우에는난연재료성능이상의것으로해야한다.
2.5.10 가지배관의배열은다음의기준에따른다.
2.5.10.1 토너먼트(tournament) 배관방식이아닐것. 다만, 수리계산에따라헤드선단의방수압및방
수량에적합한경우에는그렇지않다.
2.5.10.2 가지배관사이의거리는2.4 m 이상3.7 m 이하로할것. 다만, 천장의높이가9.1 m 이상1
3.7 m 이하인경우에는2.4 m 이상3.1 m 이하로한다.
2.5.10.3 교차배관에서분기되는지점을기점으로한쪽가지배관에설치되는헤드의개수(반자아래
와반자속의헤드를하나의가지배관상에병설하는경우에는반자아래에설치하는헤드의개수)는
8개이하로할것. 다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는그렇지않다.
2.5.10.3.1 기존의방호구역안에서칸막이등으로구획하여1개의헤드를증설하는경우
2.5.10.3.2 격자형배관방식(2 이상의수평주행배관사이를가지배관으로연결하는방식을말한다)을
채택하는때에는펌프의용량, 배관의구경등을수리학적으로계산한결과헤드의방수압및방수량
이소화목적을달성하는데충분하다고인정되는경우. 다만, 중앙소방기술심의위원회또는지방소방
기술심의위원회의심의를거친경우에한정한다.
2.5.10.4 가지배관과헤드사이의배관을신축배관으로하는경우에는소방청장이정하여고시한
「스프링클러설비신축배관의성능인증및제품검사의기술기준」에적합한것으로설치할것. 이경
우신축배관의설치길이는「스프링클러설비의화재안전기술기준(NFTC 103)」의2.7.3의거리를초
과하지않을것
2.5.11 교차배관의위치·청소구및가지배관의헤드설치는다음의기준에따른다.
2.5.11.1 교차배관은가지배관과수평으로설치하거나또는가지배관밑에설치하고, 그구경은2.5.4.
3에따르되, 최소구경이40 ㎜이상이되도록할것
2.5.11.2 청소구는교차배관끝에40 ㎜이상크기의개폐밸브를설치하고, 호스접결이가능한나사식
또는고정배수배관식으로할것. 이경우나사식의개폐밸브는옥내소화전호스접결용의것으로하
고, 나사보호용의캡으로마감해야한다.
2.5.11.3 하향식헤드를설치하는경우에가지배관으로부터헤드에이르는헤드접속배관은가지배관
상부에서분기할것. 다만, 소화설비용수원의수질이「먹는물관리법」제5조에따라먹는물의수질
기준에적합하고덮개가있는저수조로부터물을공급받는경우에는가지배관의측면또는하부에서
분기할수있다.
2.5.12 화재조기진압용스프링클러설비에는유수검지장치를시험할수있는시험장치를다음의기준
에따라설치해야한다.
2.5.12.1 유수검지장치2차측배관에연결하여설치할것
2.5.12.2 시험장치배관의구경은32 ㎜이상으로하고, 그끝에개폐밸브및개방형헤드또는화재조
기진압용스프링클러헤드와동등한방수성능을가진오리피스를설치할것. 이경우개방형헤드는반
사판및프레임을제거한오리피스만으로설치할수있다.
2.5.12.3 시험배관의끝에는물받이통및배수관을설치하여시험중방사된물이바닥에흘러내리
지않도록할것. 다만, 목욕실·화장실또는그밖의곳으로서배수처리가쉬운장소에시험배관을설
치한경우에는그렇지않다.
2.5.13 배관에설치되는행거는다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.13.1 가지배관에는헤드의설치지점사이마다1개이상의행거를설치하되, 헤드간의거리가3.5
m를초과하는경우에는3.5 m 이내마다1개이상설치할것. 이경우상향식헤드와행거사이에는8
㎝이상의간격을두어야한다.
2.5.13.2 교차배관에는가지배관과가지배관사이마다1개이상의행거를설치하되, 가지배관사이의
거리가4.5 m를초과하는경우에는4.5 m 이내마다1개이상설치할것
2.5.13.3 2.5.13.1 및2.5.13.2의수평주행배관에는4.5 m 이내마다1개이상설치할것
2.5.14 수직배수배관의구경은50 ㎜이상으로해야한다.
2.5.15 급수배관에설치되어급수를차단할수있는개폐밸브에는그밸브의개폐상태를감시제어반
에서확인할수있도록급수개폐밸브작동표시스위치를다음의기준에따라설치해야한다.
2.5.15.1 급수개폐밸브가잠길경우탬퍼스위치의동작으로인하여감시제어반또는수신기에표시되
어야하며경보음을발할것
2.5.15.2 탬퍼스위치는감시제어반또는수신기에서동작의유무확인과동작시험, 도통시험을할수
있을것
2.5.15.3 급수개폐밸브의작동표시스위치에사용되는전기배선은내화전선또는내열전선으로설치
할것
2.5.16 화재조기진압용스프링클러설비의배관은수평으로해야한다. 다만, 배관의구조상소화수가
남아있는곳에는배수밸브를설치할수있다.
2.5.17 배관은다른설비의배관과쉽게구분이될수있는위치에설치하거나, 그배관표면또는배
관보온재표면의색상은「한국산업표준(배관계의식별표시, KS A 0503)」또는적색으로식별이
가능하도록소방용설비의배관임을표시해야한다.
2.5.18 확관형분기배관을사용할경우에는소방청장이정하여고시한「분기배관의성능인증및제
품검사의기술기준」에적합한것으로설치해야한다.
2.6 음향장치및기동장치
2.6.1 화재조기진압용스프링클러설비의음향장치및기동장치는다음의기준에따라설치해야한다.
2.6.1.1 유수검지장치를사용하는설비는헤드가개방되면유수검지장치가화재신호를발신하고그에
따라음향장치가경보되도록할것
2.6.1.2 음향장치는유수검지장치의담당구역마다설치하되그구역의각부분으로부터하나의음향
장치까지의수평거리는25 m 이하가되도록할것
2.6.1.3 음향장치는경종또는사이렌(전자식사이렌을포함한다)으로하되, 주위의소음및다른용
도의경보와구별이가능한음색으로할것. 이경우경종또는사이렌은자동화재탐지설비·비상벨설
비또는자동식사이렌설비의음향장치와겸용할수있다.
2.6.1.4 주음향장치는수신기의내부또는그직근에설치할것
2.6.1.5 층수가5층이상으로서연면적이3,000 ㎡를초과하는특정소방대상물은다음의기준에따라
경보를발할수있도록해야한다.
2.6.1.5.1 2층이상의층에서발화한때에는발화층및그
직상층에경보를발할수있도록할것
2.6.1.5.2 1층에서발화한때에는발화층·그직상층및지하층에경보를발할수있도록할것
2.6.1.5.3 지하층에서발화한때에는발화층·그직상층및기타의지하층에경보를발할수있도록할
것
2.6.1.6 음향장치는다음의기준에따른구조및성능의것으로할것
2.6.1.6.1 정격전압의80 % 전압에서음향을발할수있는것으로할것
2.6.1.6.2 음향의크기는부착된음향장치의중심으로부터1 m 떨어진위치에서90 dB 이상이되는
것으로할것
2.6.2 화재조기진압용스프링클러설비의가압송수장치로서펌프가설치되는경우에는그펌프의작동
은유수검지장치의발신이나기동용수압개폐장치에따라작동되거나또는이두가지의혼용에따라
작동될수있도록해야한다.
2.7 헤드
2.7.1 화재조기진압용스프링클러설비의헤드는다음의기준에적합해야한다.
2.7.1.1 헤드하나의방호면적은6.0 ㎡이상9.3 ㎡이하로할것
2.7.1.2 가지배관의헤드사이의거리는천장의높이가9.1 m 미만인경우에는2.4 m 이상3.7 m 이
하로, 9.1 m 이상13.7 m 이하인경우에는3.1 m 이하로할것
2.7.1.3 헤드의반사판은천장또는반자와평행하게설치하고저장물의최상부와914 ㎜이상확보
되도록할것
2.7.1.4 하향식헤드의반사판의위치는천장이나반자아래125 ㎜이상355 ㎜이하일것
2.7.1.5 상향식헤드의감지부중앙은천장또는반자와101 ㎜이상152 ㎜이하이어야하며, 반사판
의위치는스프링클러배관의윗부분에서최소178 ㎜상부에설치되도록할것
2.7.1.6 헤드와벽과의거리는헤드상호간거리의2분의1을초과하지않아야하며최소102 ㎜이
상일것
2.7.1.7 헤드의작동온도는74 ℃이하일것. 다만, 헤드주위의온도가38 ℃이상의경우에는그온
도에서의화재시험등에서헤드작동에관하여공인기관의시험을거친것을사용할것
2.7.1.8 헤드의살수분포에장애를주는장애물이있는경우에는다음의어느하나에적합할것
그림2.7.1.8(1) 보또는기타장애물위에헤드가설치된경우의반사판위치
(그림2.7.1.8(3) 또는표2.7.1.8(1)을함께사용할것)
그림2.7.1.8(2) 장애물이헤드아래에연속적으로설치된경우의반사판위치
(그림2.7.1.8(3) 또는표2.7.1.8(1)을함께사용할것)
그림2.7.1.8(3) 장애물아래에설치되는헤드반사판의위치
표2.7.1.8(1) 보또는기타장애물아래에헤드가설치된경우의반사판위치
장애물과헤드사이의수평거리
장애물의하단과헤드의반사판사이의수직거리
0.3 m 미만
0 ㎜
0.3 m 이상～0.5 m 미만
40 ㎜
0.5 m 이상～0.7 m 미만
75 ㎜
0.7 m 이상～0.8 m 미만
140 ㎜
0.8 m 이상～0.9 m 미만
200 ㎜
0.9 m 이상～1.1 m 미만
250 ㎜
1.1 m 이상～1.2 m 미만
300 ㎜
1.2 m 이상～1.4 m 미만
380 ㎜
1.4 m 이상～1.5 m 미만
460 ㎜
1.5 m 이상～1.7 m 미만
560 ㎜
1.7 m 이상～1.8 m 미만
660 ㎜
1.8 m 이상
790 ㎜
표2.7.1.8(2) 저장물위에장애물이있는경우의헤드의설치기준
2.7.1.8.1 천장또는천장근처에있는장애물과반사판의위치는그림2.7.1.8(1) 또는그림2.7.1.8(2)
와같이하며, 천장또는천장근처에보·덕트·기둥·난방기구·조명기구·전선관및배관등의기타장애
물이있는경우에는장애물과헤드사이의수평거리에따른장애물의하단과그보다윗부분에설치
되는헤드반사판사이의수직거리는표2.7.1.8(1) 또는그림2.7.1.8(3)에따를것
2.7.1.8.2 헤드아래에덕트·전선관·난방용배관등이설치되어헤드의살수를방해하는경우에는표
2.7.1.8(1) 또는그림2.7.1.8(3)에따를것. 다만, 2개이상의헤드의살수를방해하는경우에는표2.7.
1.8(2)를참고로한다.
2.7.1.9 상부에설치된헤드의방출수에따라감열부에영향을받을우려가있는헤드에는방출수를
차단할수있는유효한차폐판을설치할것
장애물의류(폭)
조건
돌출장애물
0.6 m 이하
1. 표2.7.1.8(1) 또는그림2.7.1.8(2) 에적합하거나
2. 장애물의끝부근에서헤드반사판까지의수평거리가0.3 m 이하로설치할것
0.6 m 초과
표2.7.1.8(1) 또는그림2.7.1.8(3)에적합할것
연속장애물
5 ㎝이하
1. 표2.7.1.8(1) 또는그림2.7.1.8(3)에적합하거나
2. 장애물이헤드반사판아래0.6 m 이하로설치된경우는허용한다.
5 ㎝초과～0.3 m 이하
1. 표2.7.1.8(1) 또는그림2.7.1.8(3)에적합하거나
2. 장애물의끝부근에서헤드반사판까지의수평거리가0.3 m 이하로설치할것
0.3 m 초과～0.6 m 이하1. 표2.7.1.8(1) 또는그림2.7.1.8(3)에적합하거나
2. 장애물이끝부근에서헤드반사판까지의수평거리가0.6 m 이하로설치할것
0.6 m 초과
1. 표2.7.1.8(1) 또는그림2.7.1.8(3)에적합하거나
2. 장애물이평편하고견고하며수평적인경우에는저장물의최상단과헤드반
사판의간격이0.9 m 이하로설치할것
3. 장애물이평편하지않거나비연속적인경우에는저장물아래에평편한판을
설치한후헤드를설치할것
2.8 저장물의간격
2.8.1 저장물품사이의간격은모든방향에서152 ㎜이상의간격을유지해야한다.
2.9 환기구
2.9.1 화재조기진압용스프링클러설비의환기구는다음의기준에적합해야한다.
2.9.1.1 공기의유동으로인하여헤드의작동온도에영향을주지않는구조및위치일것
2.9.1.2 화재감지기와연동하여동작하는자동식환기장치를설치하지않을것. 다만, 자동식환기장
치를설치할경우에는최소작동온도가180 ℃이상일것
2.10 송수구
2.10.1 화재조기진압용스프링클러설비에는소방차로부터그설비에송수할수있는송수구를다음의
기준에따라설치해야한다.
2.10.1.1 소방차가쉽게접근할수있고잘보이는장소에설치하고, 화재층으로부터지면으로떨어지
는유리창등이송수및그밖의소화작업에지장을주지않는장소에설치할것
2.10.1.2 송수구로부터화재조기진압용스프링클러설비의주배관에이르는연결배관에개폐밸브를설
치한때에는그개폐상태를쉽게확인및조작할수있는옥외또는기계실등의장소에설치할것
2.10.1.3 송수구는구경65 ㎜의쌍구형으로할것
2.10.1.4 송수구에는그가까운곳의보기쉬운곳에송수압력범위를표시한표지를할것
2.10.1.5 송수구는하나의층의바닥면적이3,000 ㎡를넘을때마다1개이상(5개를넘을경우에는5
개로한다)을설치할것
2.10.1.6 지면으로부터높이가0.5 m 이상1 m 이하의위치에설치할것
2.10.1.7 송수구의부근에는자동배수밸브(또는직경5 ㎜의배수공) 및체크밸브를다음의기준에따
라설치할것. 이경우자동배수밸브는배관안의물이잘빠질수있는위치에설치하되, 배수로인
하여다른물건이나장소에피해를주지않아야한다.
2.10.1.8 송수구에는이물질을막기위한마개를씌울것
2.11 전원
2.11.1 화재조기진압용스프링클러설비에는그특정소방대상물의수전방식에따라다음의기준에따
른상용전원회로의배선을설치해야한다. 다만, 가압수조방식으로서모든기능이20분이상유효하
게지속될수있는경우에는그렇지않다.
2.11.1.1 저압수전인경우에는인입개폐기의직후에서분기하여전용배선으로해야하며, 전용의전선
관에보호되도록할것
2.11.1.2 특별고압수전또는고압수전일경우에는전력용변압기2차측의주차단기1차측에서분기
하여전용배선으로하되, 상용전원의상시공급에지장이없을경우에는주차단기2차측에서분기하
여전용배선으로할것. 다만, 가압송수장치의정격입력전압이수전전압과같은경우에는2.11.1.1의
기준에따른다.
2.11.2 화재조기진압용스프링클러설비에는자가발전설비, 축전지설비(내연기관에따른펌프를설치
한경우에는내연기관의기동및제어용축전지를말한다. 이하같다) 또는전기저장장치(외부전기에
너지를저장해두었다가필요한때전기를공급하는장치. 이하같다)에따른비상전원을설치해야
한다. 다만, 2 이상의변전소(「전기사업법」제67조및「전기설비기술기준」제3조제1항제2호에따
른변전소를말한다. 이하같다)에서전력을동시에공급받을수있거나하나의변전소로부터전력의
공급이중단되는때에는자동으로다른변전소로부터전력을공급받을수있도록상용전원을설치한
경우와가압수조방식에는비상전원을설치하지않을수있다.
2.11.3 2.11.2에따른비상전원중자가발전설비, 축전기설비또는전기저장장치는다음의기준에따
라설치해야한다.
2.11.3.1 점검에편리하고화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.11.3.2 화재조기진압용스프링클러설비를유효하게20분이상작동할수있어야할것
2.11.3.3 상용전원으로부터전력의공급이중단된때에는자동으로비상전원으로부터전력을공급받
을수있도록할것
2.11.3.4 비상전원(내연기관의기동및제어용축전기를제외한다)의설치장소는다른장소와방화구
획할것. 이경우그장소에는비상전원의공급에필요한기구나설비외의것(열병합발전설비에필
요한기구나설비는제외한다)을두어서는안된다.
2.11.3.5 비상전원을실내에설치하는때에는그실내에비상조명등을설치할것
2.12 제어반
2.12.1 화재조기진압용스프링클러설비에는제어반을설치하되, 감시제어반과동력제어반으로구분하
여설치해야한다. 다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는감시제어반과동력제어반으로구분
하여설치하지않을수있다.
2.12.1.1 다음의기준의어느하나에해당하지않는특정소방대상물에설치되는경우
2.12.1.1.1 지하층을제외한층수가7층이상으로서연면적2,000 ㎡이상인것
2.12.1.1.2 2.12.1.1.1에해당하지않는특정소방대상물로서지하층의바닥면적의합계가3,000 ㎡이상
인것. 다만, 차고·주차장또는보일러실·기계실·전기실등이와유사한장소의면적은제외한다.
2.12.1.2 내연기관에따른가압송수장치를사용하는경우
2.12.1.3 고가수조에따른가압송수장치를사용하는경우
2.12.1.4 가압수조에따른가압송수장치를사용하는경우
2.12.2 감시제어반의기능은다음의기준에적합해야한다. 다만, 2.12.1의단서에따른각기준의어
느하나에해당하는경우에는2.12.2.3와2.12.2.5를적용하지않는다.
2.12.2.1 각펌프의작동여부를확인할수있는표시등및음향경보기능이있어야할것
2.12.2.2 각펌프를자동및수동으로작동시키거나중단시킬수있어야할것
2.12.2.3 비상전원을설치한경우에는상용전원및비상전원의공급여부를확인할수있어야할것
2.12.2.4 수조또는물올림수조가저수위로될때표시등및음향으로경보할것
2.12.2.5 예비전원이확보되고예비전원의적합여부를시험할수있어야할것
2.12.3 감시제어반은다음의기준에따라설치해야한다.
2.12.3.1 화재및침수등의재해로인한피해를받을우려가없는곳에설치할것
2.12.3.2 감시제어반은화재조기진압용스프링클러설비의전용으로할것. 다만, 화재조기진압용스프
링클러설비의제어에지장이없는경우에는다른설비와겸용할수있다.
2.12.3.3 감시제어반은다음의기준에따른전용실안에설치할것. 다만, 2.12.1의단서에따른각기
준의어느하나에해당하는경우와공장, 발전소등에서설비를집중제어·운전할목적으로설치하는
중앙제어실내에감시제어반을설치하는경우에는그렇지않다.
2.12.3.3.1 다른부분과방화구획을할것. 이경우전용실의벽에는기계실또는전기실등의감시를
위하여두께7 ㎜이상의망입유리(두께16.3 ㎜이상의접합유리또는두께28 ㎜이상의복층유리
를포함한다)로된4 ㎡미만의붙박이창을설치할수있다.
2.12.3.3.2 피난층또는지하1층에설치할것. 다만, 다음의어느하나에해당하는경우에는지상2
층에설치하거나지하1층외의지하층에설치할수있다.
(1) 「건축법시행령」제35조에따라특별피난계단이설치되고그계단(부속실을포함한다) 출입구
로부터보행거리5m 이내에전용실의출입구가있는경우
(2) 아파트의관리동(관리동이없는경우에는경비실)에설치하는경우
2.12.3.3.3 비상조명등및급·배기설비를설치할것
2.12.3.3.4 「무선통신보조설비의화재안전기술기준(NFTC 505)」2.2.3에따라유효하게통신이가능
할것(영별표4의제5호마목에따른무선통신보조설비가설치된특정소방대상물에한한다)