yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
[표 2]

                                 위험물의 구분
                                                                          계수
     종 류                               세부 구분

             메틸 알코올, 3-메틸-2-뷰틸 알코올, 에틸 알코올, 알릴 알코올, 1-펜틸 알코올, 2-펜틸 알코올,
             t-펜틸 알코올, 아이소펜틸 알코올, 1-헥실 알코올, 사이클로헥산올, 푸르퓨릴 알코올, 벤질 알코올,    1.0
             프로필렌 글리콜, 에틸렌 글리콜, 다이에틸렌 글리콜, 다이프로필렌 글리콜, 글리세린
     알코올류
             2-프로필 알코올, 1-프로필 알코올, 아이소뷰틸 알코올, 1-뷰틸 알코올, 2-뷰틸 알코올          1.25

             t-뷰틸 알코올                                                     2.0

             다이아이소프로필 에터, 에틸렌 글리콜 에틸 에터, 에틸렌 글리콜 메틸 에터,
                                                                          1.25
             다이에틸렌 글리콜 에틸 에터, 다이에틸렌 글리콜 메틸 에터

     에터류     1,4-다이옥세인                                                    1.5

             다이에틸 에터, 아세트알데하이드 다이에틸 아세탈, 에틸 프로필 에터, 테트라하이드로퓨란,
                                                                          2.0
             아이소뷰틸 바이닐 에터, 뷰틸 에틸 에터, 바이닐 에틸 에터

             아세트산 에틸, 폼산 에틸, 폼산 메틸, 아세트산 메틸, 아세트산 바이닐, 폼산 프로필, 아크릴산 메틸,
     에스터류    아크릴산 에틸, 메타크릴산 메틸, 메타크릴산 에틸, 아세트산 프로필, 폼산 뷰틸,                1.0
             에틸렌 글리콜 모노에틸 에터 아세테이트, 에틸렌 글리콜 모노메틸 에터 아세테이트

     케톤류     아세톤, 메틸 에틸 케톤, 메틸 아이소뷰틸 케톤, 아세틸아세톤, 사이클로헥산온                  1.0

             아크릴 알데하이드, 크로톤 알데하이드, 파라 알데하이드                               1.25
    알데하이드류
             아세트알데하이드                                                     2.0

             에틸렌다이아민, 사이클로헥실아민, 아닐린, 에탄올아민, 다이에탄올아민, 트라이에탄올아민             1.0

             에틸아민, 프로필아민, 알릴아민, 다이에틸아민, n-뷰틸아민, 아이소뷰틸아민, 트라이에틸아민,
     아민류                                                                  1.25
             펜틸아민, t-뷰틸아민

             아이소프로필아민                                                     2.0

    나이트릴류    아크릴로 나이트릴, 아세토나이트릴, 뷰티로 나이트릴                                 1.25

     유기산     아세트산, 아세트산 무수물, 아크릴산, 프로피온산, 폼산                              1.25

     그 밖의
     비수용성    프로필렌 옥사이드, 그 밖의 것                                            2.0
     외의 것



제134조제3호가목(2) 중 “갑종방화문, 을종방화문”을 “60분+방화문, 30분방화문”으로 하고, 같

은 조 제4호타목(3) 본문 중 “것.”를 “것”으로 하며, 같은 (3) 단서를 삭제하고, 같은 호 러목을 다

음과 같이 한다.

  러. 전역방출방식의 불활성가스소화설비에 사용하는 소화약제는 다음 표에 의할 것. 다만, 방호구획

     체적이 1,000㎥ 이상인 제4류 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소등과 제4류 외의 위험물을

     저장 또는 취급하는 제조소등에 있어서 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 및 「소방용품

     의 품질관리 등에 관한 규칙」에 따른 「가스계소화설비 설계프로그램의 성능인증 및 제품검사

     의 기술기준」에 적합한 경우에는 IG-100, IG-55 또는 IG-541 소화약제를 사용할 수 있다.




                                      - 3 -
제135조의 제목 “(할로겐화물소화설비의 기준)”을 “(할로젠화합물소화설비의 기준)”으로 하고, 같

은 조 각 호 외의 부분 전단 및 같은 조 제1호 각 목 외의 부분 중 “할로겐화물소화설비”를 각각 “할

로젠화합물소화설비”로 하며, 같은 호 다목 중 “도데카플루오로-2-메틸펜탄-3-원”을 “도데카플

루오로-2-메틸펜탄-3-온”으로 하고, 같은 조 제2호 각 목 외의 부분 중 “할로겐화물소화설비”를

“할로젠화합물소화설비”로 하며, 같은 조 제3호 각 목 외의 부분 중 “할로겐화물”을 “할로젠화합

물”로 하고, 같은 호 가목(1)부터 (4)까지 외의 부분 중 “할로겐화물소화설비”를 “할로젠화합물소

화설비”로 하며, 같은 호 나목(1)부터 (2)까지 외의 부분 중 “할로겐화물 소화설비”를 “할로젠화합

물소화설비”로 하고, 같은 호 다목 본문 중 “할로겐화물소화설비”를 “할로젠화합물소화설비”로 하

며, 같은 호 라목 중 “이동식할로겐화물소화설비”를 “이동식할로젠화합물소화설비”로 한다.

제135조제4호 각 목 외의 부분 및 같은 호 나목 중 “할로겐화물소화설비”를 각각 “할로젠화합물소

화설비”로 하고, 같은 호 하목을 다음과 같이 하며, 같은 호 더목(1) 및 (2) 외의 부분 및 같은 호 러목

중 “할로겐화물소화설비”를 각각 “할로젠화합물소화설비”로 하고, 같은 호 머목을 다음과 같이 한

다.

     하. 음향경보장치는 제134조제4호타목의 규정을 준용 할 것

     머. 전역방출방식의 할로겐화물소화설비에 사용하는 소화약제는 다음 표에 의할 것. 다만, 방호구획

       체적이 1,000㎥ 이상인 제4류 위험물을 저장 또는 취급하는 제조소등과 제4류 외의 위험물을

       저장 또는 취급하는 제조소등에 있어서 「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 및 「소방용품

       의 품질관리 등에 관한 규칙」에 따른 「가스계소화설비 설계프로그램의 성능인증 및 제품검사

       의 기술기준」에 적합한 경우에는 HFC-23, HFC-125, HFC-227ea 또는 FK-5-1-12 소

       화약제를 사용할 수 있다.




                               - 4 -
제135조제4호버목 중 “할로겐화물소화설비”를 “할로젠화합물소화설비”로 하고, 같은 조 제5호 각

목 외의 부분 중 “이동식할로겐화물소화설비”를 “이동식할로젠화합물소화설비”로 하며, 같은 호 다

목 중 “할로겐화물소화설비”를 “할로젠화합물소화설비”로 한다.

제138조제5호 각 목 외의 부분 중 “셀루로이드류”를 “셀룰로이드류”로 하고, 같은 호 나목 중 “셀

루로이드판”을 “셀룰로이드판”으로, “셀루로이드류”를 “셀룰로이드류”로 하며, 같은 조 제6호

중 “니트로셀루로이드”를 “나이트로셀룰로오스”로 한다.

제156조제4항 단서 및 같은 조 제5항 단서 중 “에뉼러판에”를 각각 “애뉼러판에”로 하고, 같은 조

제7항제1호 각 목 외의 부분 중 “에뉼러판”을 “애뉼러판”으로 한다.

제156조의2제3항제1호 각 목 외의 부분 중 “에뉼러판”을 “애뉼러판”으로 한다.

제161조제1호 각 목 외의 부분 본문 중 “정밀정기검사”를 “정기검사”로 하고, 같은 호 각 목 외의

부분 단서 중 “단”을 “다만”으로 하며, 같은 호 가목 및 나목을 다음과 같이 한다.

  가. 표준공량

                                                 시험종류별 표준공량
               기술인력별 작업구분      누설시험         수평도ㆍ수직도시험   비파괴시험       외관검사
                               (인ㆍ일/기)          (인ㆍ일/기)   (인ㆍ일/기)   (인ㆍ일/기)
          기     검사협의(특급기술자)      0.031            0.188     0.200     0.500
          술    보고서작성(특급기술자)      0.125            0.250     0.850     0.450
               기술 관리(중급기술자)      0.063            0.250     0.850     0.400
          업
          무     안전 관리(초급기술자)    0.031            0.125     0.100     0.250
                 검    초급기술자     0.646            1.000       -       0.625
          검      사
                      중급기능사     0.646            1.000     2.050     3.510
          사      작
          업          초급기능사      0.646              -       2.050       -
                 업
          무     현장검사(중급기능사)     0.042            0.094     0.600     0.625
               보고서작성(중급기능사)     0.125            0.208     0.400     0.450
          비고
          1. 비파괴시험란의 표준공량은 규칙 제72조제2항에 따른 발췌검사를 실시하는 경우에 적용한다.
          2. 중간정기검사 대상 중 흙이나 콘크리트 등으로 덮여 있는 특수한 구조의 탱크저장소에 있어서는 보고서
               작성(특급기술자), 기술 관리, 검사작업(초급기술자) 및 현장검사에 한하여 표준공량을 적용한다.


  나. 보정계수(누설시험 및 수평도ㆍ수직도시험에 있어서는 검사작업에 한하여 보정계수를 적용한

     다)




                                        - 5 -
누설시험                       수평도ㆍ수직도시험, 비파괴시험 및 외관검사
             배관용적         보정           탱크용량      수평도ㆍ수직도시험 비파괴시험         외관
              (단위 ㎘)      계수              (단위 ㎘)         보정계수    보정계수    검사
               10 미만      1.00      500 이상 1,000 미만       0.37    0.16   0.40
          10 이상 20 미만     1.10     1,000 이상 3,000 미만      0.43    0.26   0.50
          20 이상 30 미만     1.29     3,000 이상 6,000 미만      0.50    0.40   0.58
          30 이상 50 미만     1.49     6,000 이상 10,000미만      0.81    0.64   0.82
          50 이상 100 미만    1.69    10,000 이상 20,000 미만     1.00    1.00   1.00
         100 이상 300 미만    2.80    20,000 이상 30,000 미만     1.44    1.00   1.20
         300 이상 500 미만    4.11    30,000 이상 40,000 미만     1.66    1.60   1.41
        500 이상 1,000 미만   5.72    40,000 이상 50,000 미만     1.81    1.60   1.41
             1,000 이상     7.77    50,000 이상 60,000 미만     2.16    1.60   1.56
                                  60,000 이상 70,000 미만     2.28    1.60   1.56
                                  70,000 이상 80,000 미만     2.41    2.50   1.56
                                  80,000 이상 90,000 미만     2.50    2.50   1.95
                                 90,000 이상 100,000 미만     2.63    2.50   1.95
                                 100,000 이상 110,000 미만    2.91    2.50   2.32
                                 110,000 이상 120,000 미만    3.00    2.50   2.32
                                        120,,000 이상       3.09    2.50   2.32
        비고
         1. 누설시험의 배관용적은 지하매설배관의 용적을 말한다.
         2. 중간정기검사 대상 중 흙이나 콘크리트 등으로 덮여 있는 특수한 구조의 탱크저장소에 있어서는 탱크용
          량이 500 이상 1,000 미만의 보정계수를 적용한다.


제161조제3호 단서 중 “에뉼러판”을 “애뉼러판”으로 한다.

제161조제5호 중 “것”을 “것.”로 하고, 같은 호에 단서를 다음과 같이 신설한다.

  다만, 흙이나 콘크리트 등으로 덮여 있는 특수한 구조의 탱크저장소에 있어서는 최초시험 수수료의

  50%를 적용할 것

제166조 중 “2022년 7월 1일”을 “2023년 1월 1일”로 한다.

별표 2의 표를 다음과 같이 한다.




                                        - 6 -
(5쪽 중 4쪽)
             손상 유무                          육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             고정상태의 적부                       육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
      전동기
             회전부 등의 급유상태 적부                 육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             이상진동․소음․발열 등 유무          육안 및 작동확인 [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             누설 유무                          육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             변형․손상 유무                       육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
펌
프            도장상태의 적부 및 부식 유무               육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
설
비     펌프     고정상태의 적부                       육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
등
             회전부 등의 급유상태 적부                 육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             유량 및 유압 적부                     육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             이상진동․소음․발열 등의 유무         육안 및 작동확인 [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             단선 유무                          육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
      접지     부착부분의 탈락 유무                    육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             접지저항치의 적부                     저항측정   [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             변형․손상 유무                       육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

    배전반․차단   고정상태의 적부                       육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
    기․배선 등   기능의 적부                   육안 및 작동확인 [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
전
기            배선접합부의 탈락 유무                   육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
설
비            단선 유무                          육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
      접지     부착부분의 탈락 유무                    육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             접지저항치의 적부                     저항측정   [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             제어계기의 손상 유무                    육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             제어반 고정상태의 적부                   육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

    제어장치 등   제어계(온도․압력․유량 등) 기능의 적부   작동확인 및 시험 [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             감시설비 기능의 적부                   작동확인   [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             경보설비 기능의 적부                   작동확인   [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             돌침부의 경사․손상․부착상태 적부             육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

    피뢰설비     피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉 유무         육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             접지저항치의 적부                     저항측정   [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             손상 유무                          육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
표지․게시판
             기재사항의 적부                       육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
소     소화기    위치․설치수․압력의 적부                  육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
화
설   그밖의
             소화설비 점검표에 의할 것
비  소화설비
  자동화재탐지
     설비      자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
경
보            손상 유무                          육안    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
설  그밖의
비  경보설비
             기능의 적부                        작동확인   [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음




    기타사항




                                  - 12 -
(5쪽 중 5쪽)

                              작성방법
1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.
2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를
 기재합니다.
3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임
 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체
 적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.
4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재
 하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.
5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.
6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의
 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.
7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을
 기재합니다.
8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는
 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).
9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품
 명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.
10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등
 에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.
11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동
 차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.
12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표
  시 등을 합니다.
 가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함
 나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함
 다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함
 라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점
     검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음
13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.
 가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재
 함
 나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한
  경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.
 다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실
  시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에
  따른 점검결과를 표시함.
14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가
 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설
 비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에
 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.
15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호
 칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.



                               - 13 -
(2쪽 중 2쪽)

                              작성방법
1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.
2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를
 기재합니다.
3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임
 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체
 적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.
4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재
 하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.
5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.
6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의
 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.
7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을
 기재합니다.
8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는
 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).
9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품
 명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.
10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등
 에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.
11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동
 차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.
12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표
  시 등을 합니다.
 가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함
 나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함
 다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함
 라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점
     검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음
13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.
 가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재
 함
 나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한
  경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.
 다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실
  시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에
  따른 점검결과를 표시함.
14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가
 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설
 비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에
 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.
15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호
 칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.



                          - 15 -
(4쪽 중 3쪽)
             단선 유무                           육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
      접지     부착부분의 탈락 유무                     육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             접지저항치의 적부                      저항측정    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

    주위․바닥․   균열․손상 등 유무                      육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
    집유설비․유
     분리장치    체유․체수․토사퇴적 등의 유무                육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             지붕․벽․바닥․방화문 등의 균열․손상 유무         육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
      펌프실    환기․배출설비 등의 손상 유무 및 기능의 적부    육안 및 작동확인 [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             조명설비의 손상 유무                     육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
      방유제    변형․균열․손상 유무                     육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             배수관의 손상 유무                      육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
      배수관
방            배수관 개폐상황의 적부                    육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
유
제            배수구의 균열․손상 유무                   육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
      배수구
등            배수구내의 체유․체수․토사퇴적 등의 유무          육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
     집유설비    체유․체수․토사퇴적 등의 유무                육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
      계단     변형․손상 유무                        육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             변형․손상 유무                        육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

    배전반․차단   고정상태의 적부                        육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
    기․배선 등   기능의 적부                       육안 및 작동확인 [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
전
기
             배선접합부의 탈락 유무                    육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
설
비            단선 유무                           육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
      접지     부착부분의 탈락 유무                     육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             접지저항치의 적부                      저항측정    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             돌침부의 경사․손상․부착상태 적부              육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
    피뢰설비     피뢰도선의 단선 및 벽체 등과 접촉 유무          육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             접지저항치의 적부                      저항측정    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             손상 유무                           육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
    표지․게시판
             기재사항의 적부                        육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
소     소화기    위치․설치수․압력의 적부                   육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
화
설  그밖의
비            소화설비 점검표에 의할 것
   소화설비
  자동화재탐지     자동화재탐지설비 점검표에 의할 것
경   설비
보
설  그밖의       손상 유무                           육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
비  경보설비      기능의 적부                         작동확인    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             손상․탈락 유무                        육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
      보온재
             피복재 도장상황의 적부 및 부식의 유무           육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

     탱크기둥    변형․손상의 유무(탱크 개방시)               육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             고정상태의 적부(탱크 개방시)                육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
기    가열장치
             고정상태의 적부                        육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             단자함의 손상․토사퇴적 등의 유무              육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
타
    전기방식설비   단자의 탈락 유무                       육안     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             방식전류(전위)의 적부                   전위측정    [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
사


항

      기타




                                 - 18 -
(4쪽 중 4쪽)

                              작성방법
1. 이 일반점검표는 규칙 제64조에 따른 정기점검을 실시하고, 그 결과를 기록하는데 사용합니다.
2. “점검기간”란에는 점검을 개시하여 완료할 때까지의 기간을 기재하고, 그 기간이 1일인 경우에는 점검일자를
 기재합니다.
3. “점검자”란에는 규칙 제67조에 따른 정기점검의 실시자의 성명과 서명(또는 인)을 기재하고, 실시자의 위임
 등에 따라 실시자가 아닌 자가 점검을 하더라도 위 실시자의 정보를 기재합니다. 이 경우 실시자가 아닌 구체
 적인 점검행위를 한 자의 성명, 상호 등을 “점검항목”란의 기타사항에 추가로 기재합니다.
4. “설치허가 연월일”란에는 허가청이 해당 제조소등에 대한 설치허가처분의 문서를 최초로 통지한 날을 기재
 하고, “완공검사번호”란에는 가장 최근에 실시한 완공검사에 합격하여 부여받은 번호를 기재합니다.
5. “사업소명”란에는 해당 제조소등이 속한 사업소의 명칭을 기재합니다.
6. “안전관리자”란에는 해당 제조소등에 선임된 위험물안전관리자의 성명을 기재하고, 안전관리자가 다수의
 제조소등에 중복하여 선임된 경우에는 ‘중복 선임’등 해당 사실을 인지할 수 있는 표기를 추가로 합니다.
7. “설치위치”란에는 해당 제조소등이 속한 곳의 주소와 해당 제조소등의 설치위치를 특정할 수 있는 내용을
 기재합니다.
8. “품명”란에는 해당 제조소등에서 저장 또는 취급하는 위험물의 품명을 기재하고, 복수의 품명을 저장 또는
 취급하는 경우에는 해당하는 품명을 전부 기재합니다(기재란이 부족한 경우에는 별지에 기재하여 첨부).
9. “허가량”란에는 해당 제조소등에서 허가를 받고 저장 또는 취급하는 위험물의 총량을 기재하고, 복수의 품
 명을 저장 또는 취급하는 경우에는 해당하는 품명별 저장량 또는 취급량을 각각 기재합니다.
10. “위험물 저장·취급 개요”란에는 해당 위험물의 용도, 저장·취급기간, 저장·취급방법 등 해당 제조소등
 에서 위험물을 저장 또는 취급하는 내용에 대해 간략하게 기재합니다.
11. “시설명/호칭번호”란에는 제조소등을 식별할 수 있도록 해당 제조소등의 관리명칭, 관리번호 또는 「자동
 차관리법」 제16조에 따라 부여된 자동차 등록번호(이동탱크저장소에 한함) 등을 기재합니다.
12. “점검결과”란에는 해당 제조소등의 위치·구조 및 설비의 기술기준 적합성 여부 등에 따라 다음과 같이 표
  시 등을 합니다.
 가. 점검결과가 적합한 경우에는 “[ ]적합”란에, 부적합한 경우에는 “[ ]부적합”란에 각각 √표시를 함
 나. 해당 제조소등에 부존재하는 점검항목 등에 대한 점검결과는 “[ ]해당없음”란에 √표시를 함
 다. 점검항목 중 “접지저항치의 적부”에는 접지측정 부위별 그 저항치 측정값을 별지에 기재하여 첨부함
 라. 점검방법이 수개인 경우에는 해당 점검방법을 모두 이행해야 하나, 그 중 일부를 이행하더라도 적정한 점
     검을 할 수 있는 경우에는 그러하지 않음
13. “비고”란의 기재방법, 기재사항 등은 다음과 같습니다.
 가. 부적합한 점검항목에 대한 수리·개조·이전 등을 한 연월일과 수리·개조·이전 등의 구체적 내용을 기재
 함
 나. 해당 제조소등의 구조, 위험물의 저장·취급형태 등에 비추어 특정 점검항목에 대한 점검이 현저히 곤란한
  경우에는 “점검곤란”표기와 그 사유를 기재함. 이 경우 “점검결과”란은 공란으로 둠.
 다. 점검항목 중 일부에 대해 다른 법령에 따른 점검 등을 이미 실시하여 해당 점검항목에 한해 정기점검을 실
  시하지 않는 경우에는 다른 법령에 따른 점검 등의 개요를 기재함. 이 경우 “점검결과”란에는 다른 법령에
  따른 점검결과를 표시함.
14. 다수의 제조소등에 각각 설치된 소화설비 중 공동으로 사용하는 구성설비가 있는 경우에는 해당 구성설비가
 소속되는 대표 제조소등을 지정하고, 그 제조소등 소화설비의 일반점검표를 작성하면 나머지 제조소등 소화설
 비의 일반점검표 중 해당 점검항목에 대한 점검결과의 표시를 생략할 수 있습니다. 이 경우 해당 점검항목에
 대한 “비고”란에는 대표 제조소등의 일반점검표에 해당 점검결과가 표시되었음을 기재해야 합니다.
15. 소화설비의 일반점검표 중“제조소등의 구분”란에는 해당 소화설비가 설치된 제조소등을, “소화설비의 호
 칭번호”란에는 해당 소화설비에 대해 자체적으로 관리하는 번호 등을 기재합니다.



                          - 19 -
■ 위험물안전관리에 관한 세부기준 [별지 제12호서식]                                    (3쪽 중 1쪽)

                                                점검기간 :
             지하탱크저장소 일반점검표                      점검자 :              서명(또는 인)
                                                설치자 :              서명(또는 인)
지하탱크저장소의 이중벽 ( 여 ․ 부 )
   형태    전용실설치여부 ( 여 ․ 부 )           설치허가 연월일 및 완공검사번호

     설치자                                     안전관리자

    사업소명                                     설치위치

    위험물 현황      품명                      허가량              지정수량의 배수
  위험물
저장․취급 개요
시설명/호칭번호

    점검항목                점검내용           점검방법            점검결과            비고

     탱크본체    누설 유무                      육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             뚜껑의 균열․변형․손상․부등침하 유무     육안 및 실측   [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
     상부
             허가외 구조물 설치여부               육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

     맨홀      변형․손상․토사퇴적 등의 유무           육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             인화방지장치의 손상․막힘 유무           육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             화염방지장치 접합부의 고정상태 적부        육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
     통기관     밸브 작동상황의 적부               작동확인     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             통기관 내 장애물의 유무              육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
             도장상황의 적부 및 부식 유무           육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             작동의 적부                  육안 및 작동확인 [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
    안전장치
             부식․손상 유무                   육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             손상의 유무                     육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
    가연성증기
    회수장치
             작동상황의 적부                   육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             손상 유무                      육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
    액량자동표시
      장치     작동상황의 적부                육안 및 작동확인 [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             부착부의 손상 유무                 육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
계
측            손상 유무                      육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
장
치     온도계    작동상황의 적부                육안 및 작동확인 [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             부착부의 손상 유무                 육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             덮개 폐쇄상황의 적부                육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
      계량구
             변형․손상 유무                   육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

    누설검사관    변형․손상․토사퇴적 등의 유무           육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             손상 유무                      육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
 누설감지설비
 (이중벽탱크)
             경보장치 기능의 적부               작동확인     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             폐쇄시의 누설 유무                 육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             변형․손상 유무                   육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
     주입구
             접지전극의 손상 유무                육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             접지저항치의 적부                 저항측정     [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음

             균열․손상 유무                   육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음
 주입구의 피트
             체유․체수․토사퇴적 등의 유무           육안      [ ]적합 [ ]부적합 [ ]해당없음



                                    - 20 -