제17098호                              관                 보                 2009. 9.28. (월요일)

순번 지점            인 접 시 군     1월      2월       3월    4월      5월    6월    7월    8월     9월 10월 11월 12월

           사천,경남고성,
66   진주                      -5.9 -3.6 0.2          6.1 12.0 17.5 21.7 22.7 17.8 9.1               2.4 -3.8
           의령,함안,하동

67   거창 함양,경북김천              -7.2 -4.7 -1.0 4.7 10.6 16.1 20.3 21.1 16.0 6.9                       0.9 -4.9

68   합천 경북고령,경북성주            -5.4 -2.9 0.9          6.5 12.1 17.3 21.3 22.1 17.6 9.4               2.8 -3.3

           창녕,경북청도,
69   밀양                      -5.8 -3.3 0.3          6.0 11.6 17.0 20.6 21.7 17.4 9.1               2.5 -3.9
           김해,양산,창원

70   산청                      -4.3 -2.8 0.6          6.2 11.8 16.9 20.8 21.8 17.1 8.8               2.8 -2.5

71   거제                      -1.4 -0.1 3.0          8.3 12.8 17.2 21.2 22.6 18.6 12.0 6.6               0.5

72   남해                      -2.3 -0.7 2.7          8.1 13.0 17.7 21.5 22.9 19.0 12.4 6.3 -0.1

73   제주 성산                   3.8     4.3      6.3 10.7 14.9 19.1 23.3 24.8 21.2 15.8 10.9 6.0

74   고산                      3.6     4.2      6.1 10.4 14.1 18.4 22.4 24.4 20.8 15.9 11.4 6.1

75 서귀포                       3.9     5.3      7.3 11.9 15.8 19.9 23.6 25.4 22.2 16.7 11.8 6.2

76   성산                       -         -     -         -   -      -    -     -      -       -     -     -

주) 기상대가 없는 시·군은 기상대가 소재한 인접 시·군으로 함. 단, 제주도 성산 기상대는 2007년도
 에 개설되어 제주 기상대를 적용함

                       <최저외기온 설정온도에 따른 난방유량 산출예>
        지역 및 작목:춘천, 장미, 1월평균 -8.9                           월 난방유량(경유)               7.587       L/㎡ month

      온실야간설정온도                     15              ℃        일 난방유량(경유)               0.245        L/㎡ day

     월평균 최저 외기온                    -8.9            ℃             일난방부하             1,771.8 kcal/㎡ day
         외기온도 토양표면온도 실내온도Green                                                난방부하
                                                                         설정온도
          Ambient Soil surface house inner Tia-Ta Tsoil-Tia Qsoil dTsoil      Heating
 Time                                                                     Tc
         air temp.   temp.      air temp.                                      load
           Ta        Tsoil          Tia                         Ts-ia                    Tc-Ta Qq(kcal/㎡h)

17:30      0.7       4.9            4.7             4.0          0.2    0.3    0.0       14.3           81.1

18:30      -0.7      3.8            0.0             0.7          3.8    4.8    0.8       15.7           84.6

19:30      -1.8      1.5            -2.2           -0.4          3.7    4.7    0.8       16.8           91.0

20:30      -3.7      0.1            -3.7            0.0          3.8    4.8    0.8       18.7          101.7

21:30      -5.0      -0.6           -5.1           -0.1          4.5    5.7    1.0       20.0          108.2

22:30      -5.2      -0.4           -6.0           -0.8          5.6    7.0    1.2       20.2          107.9

23:30      -5.5      -0.5           -5.8           -0.3          5.3    6.7    1.2       20.5          110.0

                                                   78