관        보
               제14898호                                      2001. 9. 10. (월요일)
             2. 캔밸브                           (3)이고시의시행에필요한세부기준등은공사사
               가. 캔밸브는 부착한지 2년이 경과하지 않아야
                                              장이정하는바에따른다.
                하며, 부착연월이각인되어있을것
                                                 부 칙
               나. 사용상 지장이있는흠, 주름, 부식등이없을
                                             이고시는고시한날부터시행한다.
                것
             3. 표시사항
                                             ◉문화재청고시제2001-40호
               충전사업자는용접용기의표시사항을확인하여
                                              문화재보호법 제12조제1항의 규정에 의거 국가지
               야하며, 표시사항이훼손된것은다시표시하여
                                             정문화재(천연기념물) 및 그 보호구역과 문화재관리
               야한다.
                                             단체의지정을해제하고같은법시행령제2조의규정
             (3)액화석유가스가충전된용접용기는연속공정에
                                             에의거다음과같이고시합니다.
             의하여55±2℃의온수조에60초이상통과시키는
                                                 2001년9 월10일
             누출검사를전수에눀하여실시하고, 불합격된용
                                                           문화재청장
             접용기는파기하여야한다.
                                             1. 고시명:국가지정문화재(천연기념물) 등의 지정
             (4)액화석유가스가충전된용접용기의운반기준은
                                              해제
             고압가스안전관리법시행규칙별표30 고압가스운
                                             2. 해제문화재
             반등의기준을준용한다. 이경우납붙임또는접합
                                              ○종별 및 명칭:천연기념물 제310호“무안 현경
             용기를이절에의한용접용기로본다.
                                               면의팽나무”
             (5)충전사업자는용접용기를공급하는눀리점등과
                                              ○소재지:전라남도무안군현경면가입리214-1
             가스사고책임한계, 관리사항등에눀한공급계약을
                                              ○수 량:1주
             체결한후에공급하여야한다.
                                              ○문화재보호구역
             ⑥눀리점이액화석유가스가충전된용접용기를공
             급할때에는식품접객업소등과가스사고책임한계,
                                               -소재지:현경면가입리214-1
             관리사항등에눀한공급계약을체결한후에공급하
                                               -지 목:묘지
             여야하며, 충전사업자는이에눀한사항을관리·
                                               -지 적:496㎡
             감독하여야한다.
                                               -해제면적:214㎡
             ⑦충전사업자는 공사가 정하는 바에 따라 용접
                                               -소유자:김씁애
             용기에 부탄가스를 충전할 때마다 당해 용접용
                                               -비고(소유자주소):현경면마산리402
             기의재충전횟수및공급내역등을기록관리하여
                                              ○문화재관리단체:무안군(무안군수)
             야한다.
                                             3. 해제사유:가지가부러져수형이크게훼손되었으
             ⑧그밖의기술기준은규칙별표3제2호를준용한
                                              며목질부의부패가심하여국가지정문화재로서가
             다. 이 경우 납붙임 또는 접합용기를 이 고시에 의
                                              치를상실함.
             한용접용기로본다.
                                             4. 해제일자:관보고시일
            제2-8-5조 (보칙) ①산업자원부고시 제1999-92호
             특례기준에따라용접용기충전사업허가를받은사
                                             ◉문화재청고시제2001-41호
             업자는이고시에의한허가를받은것으로본다.
                                              문화재보호법제5조 규정에 의거 중요무형문화재
             다만, 이 고시 시행일로부터 3월 이내에 허가증을
                                             지정및보유자를인정하고그내용을같은법제9조
             갱신하여야한다.
                                             의규정에의하여다음과같이고시합니다.
             (2)용접용기의충전사업자는가스사고배상책임보험
                                                 2001년9 월10일
             이외에사고에눀비한보험을추가로가입하여야
             한다.
                                                           문화재청장
                                           13