조달관보
               제14856호                                       2001. 7. 21. (토요일)
            나. 발전기규격별엔진최소출력                    2-6 설치공사(현장설치도인경우만해당)
                                                제작자는 본발전기 세트의 반압안착, AIR
                                                DUCT, 배기연도 및 연료배관라인 연결등의 설
                                                치공사를하여야하며, 발전기와운전반간의조작
                                                선을포설, 결선하여야한다. 단동력선은전기공
                                                사업체에서시행하고발전기기초눀는건축에서
                                                시공한다. 
                                               2-7 종합시운전
            2. 일반사양(GENERAL)
                                                제작자는설치공사완료후감독관의입회하에시
             2-1 건 명
                                                운전을실시하여이상이없어야한다.
               비상발전기제작·설치
                                               2-8 납품일자
             2-2 적용범위
                                                본 제품의 납품일은 납품요구후 180이며, 별도
               본건에소요되는비상전원으로서발전기세트, 발
                                                정할수있다.
               전기운전반및부속설비(이하발전기세트라칭
                                               2-9 하자보증기간
               함)의제작, 설치및시운전에눀하여적용한다.
                                                본발전기세트의하자보증은납품일(시운전조건
             2-3 제작기준
                                                부계약인경우시운전완료후)로부터2년간으로
               2-3-1 상기 발전기세트는 본 시방서 및 감독관
                                                하되, 사용자의고의, 사용부주의, 관리소홀혹은
                의승인도면에의거하여KS, KEMC등의기술
                                                천재지변으로인한사고시는제외한다.
                기준에준하여제작하여야한다.
                                               2-10 기기및재료
             2-4 제작도면승인
                                                발전기세트의제작설치에사용하는각종기자재
               2-4-1 제작자는 본 시방서와 일치하는제작및
                                                는KS품을사용하여야하며, KS품이없는경우
                설치도면을3부제출하여감독관의승인을득
                                                는시중최고품을사용하여야한다.
                한후제작에임하여야한다.
                                               2-11 운전조건
               2-4-2 승인도면및서류
                                                -주위온도:-10℃+40℃
                -발전기제작사양서
                                                -상눀습도:85%이하
                -디젤엔진사양서
                                                -표고:1000M이하, 눀기압760mmHg
                -DIESEL ENGINE-GENERATOR SET 치
                                                -설치장소:옥내
                 수및외형도
                                               2-12 상용전원의조건
                -발전기운전반치수및외형도
                                                본발전기세트가설치될장소의상용전원은3 4
                -발전기동력계통도및제어회로도
                                                선식60Hz 380/220V이어야한다. 
             2-5 시 험
                                               2-13 도 장
               -본발전기세트의시험은감독관의입회하에실
                                                2-13-1 엔 진:MAKER STANDARD
                시하며, 시험성적서 원본 및 관련서류를 제출
                                                2-13-2 발전기:MAKER STANDARD
                                                2-13-3 운전반:MAKER STANDARD
                하여야한다.
                                             3. 기술사양(TECHNICAL SPECIFICATION)
               -납품시에는 공인시험기관(한국전기연구소, 한
                                               3-1 발전기(GENERATOR) & 엔진(DIESEL
                국전자전기연구소, 한국선급)의 시험성적서를
                                                ENGINE)
                수요기관에제출하여확인을받아야한다.
                                            11