yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제15687호                관              보              2004. 5. 7. (금요일)

있다. 시험 요건은 표 A.1과 같다.                 16)의 내용에 근거로 한다. 견인주파수 시험에 요구
다음은 견인주파수 시험을 수행하는데 필요한 정보            되는 구체적인 조건에 대한 적용에 필요한 정보 및
를 포함한다. 이는 전도내성 시험(IEC61000-4-        변동사항들이 포함되어 있다.

                 표 A.1:내성-입/출력단자, 직류 및 교류 전원단자




A.1 시험장비                               주:발생기 특성의 검증은 전압 프로브와 오실로스코
 A.1.1 시험 발생기의 특성과 성능                   프 또는 대역폭이 최소한 1MHz인 다른 동등 측정
  시험 발생기는 일반적으로 16.7Hz와 60Hz 의          장비를 이용하여 수행해야 하며, 측정 장비의 정확
  두 주파수에서 전원을 공급할 수 있는 전력시스             도는 5% 보다 우수해야 한다.
  템에 연결된 가변 변압기(전력 시스템은 전원
                                        시험 발생기의 회로도는 그림 A.2와 같다.
  분배망이 될 수 있다), 절연 변압기와 단기 시험
                                       A.1.2 결합 및 감결합장치
  을 위한 시간조정 스위치로 구성된다. 여기서
                                        시험품의 전원, 입/출력(신호 및 제어) 및 통신
  스위치는 전원전압 파형의 0°에서 동기화되어
                                        단자에 시험전압을 적절히 결합시키고, 시험 수
  야 한다.
                                        행에 필요한 보조장비에는 시험 전압이 인가되
  시험발생기의 주요 특성
                                        는 것을 방지하기 위해 결합 및 감결합장치를
                                        사용해야 한다.
                                        A.1.2.1 결합회로망
                                        A.1.2.1.1 전원 및 입출력단자용 결합회로망
                                         전원과 입/출력 단자에 대해서 각 도체의 결
                                         합회로망은 직렬로 연결된 저항 R과 콘덴서
                                         C로 구성된다. 각 도체의 결합회로망은 병렬
                                         로 연결되어 그 단자의 결합회로망을 형성한
                                         다.

                                 49
제15687호                 관          보              2004. 5. 7. (금요일)

  그림 A.4는 결합회로망의 회로이다. 소자의            -입력 대 출력 및 입/출력 대 접지
  값은 다음과 같아야 한다.                      내절연성 용량:3kV, 16,7Hz 및 60Hz, 1분
  C=10μF                              -16.7Hz와 60Hz의 주파수에 대한

  R=100×nΩ                               공통모드 감결합(감쇠):60dB

  여기서 n은 도체의 수(n은 2 이상)               주:A.1.2.1.2 에 규정된 T 회로망은 10kHz

  한 단자에 대한 결합회로망의 각 도체의 콘덴               이상의 주파수에 대해 효과적인 감결합을
                                         제공하며, 감결합기기는 시험 전압 주파수
  서와 저항기는 1% 이내의 공차로 정합되어야
                                         에 대해 여전히 필요하다.
  한다.
                                A.2 시험배치
 A.1.2.1.2 통신단자용 결합회로망
                                    시험품은 장비 설치사양에 따라 배치 및 연결되어
  통신단자 및 평형 두가닥 선로(단일 또는 복
                                    야 한다.
  수)에 연결하기 위해 고안된 기타 단자의 경
                                    시험품, 보조장비 및 시험 장비의 안전 접지 요건
  우, 결합회로망은 T 회로망이다.
                                    을 항상 준수해야 한다.
  그림 A.3은 T 회로망의 회로이다. 소자의 값
                                    시험품은 제조자의 사양에 따라 보호접지에 연결
  은 다음과 같아야 한다.                     해야 한다. 시험 발생기, 결합회로망 및 감결합장
  C=4.7μ
       F                            치는 접지기준평면(GRP) 또는 공통접지단자에
  R=200Ω                            연결해야 한다. 접지기준평면 또는 공통접지단자
  L=2×38mH(두 줄 감기 권선)               에 대한 접지연결은 길이가 1m 미만이어야 한다.
  T 회로망의 소자는 T 회로망이 시험품의 공          전원, 입/출력 및 통신 단자는 감결합/절연기기를
  통모드 제거비를 심각하게 저하시키지 않을            통하여 연결해야 한다.
  정도의 공차로 정합되어야 한다.                 보조장비 또는 전원이 고립되어 있는 경우에는 전
A.1.2.2 감결합장치                       용 감결합/절연기기가 필요하지 않다.
 A.1.2.2.1 일반 특성                    주:절단할 필요없이 케이블과 함께 제공된 정격

  감결합장치의 기능은 시험전압이 시험대상이             종단을 이용하기 위해, 감결합/절연기기는 보조

  아닌 장비 및 주위환경에 도달하지 못하게 하           장비 단자에 인접한 케이블의 한쪽에 배치해야
                                     한다.
  는 것이다.
                                    장비 제조자가 규정한 케이블을 사용해야 한다.
  감결합장치의 가장 중요한 특성은 16.7Hz와
                                    사양이 없는 경우에는 관련 신호에 적합한 형태의
  60Hz에서의 공통모드 감쇠 특성이다. 감결합
                                    비차폐형 케이블을 사용한다.
  장치의 공통모드 제거는 피시험체 단자의 공
                                A.3 시험 절차
  통모드 제거비를 저하시키지 않을 정도로 충
                                    A.3.1 시험실 기준 조건
  분히 높아야 한다.
                                     시험 결과에 대한 환경적 요인의 영향을 최소화
  능동 및 수동의 절연장치 모두 사용 가능하며,
                                     하기 위해, A.3.1.1과 A.3.1.2에 규정된 기후
  능동 장치의 예로는 증폭기와 광절연기가 있
                                     및 전자기 기준조건에서 시험을 수행해야 한다.
  고, 수동 장치의 예로는 절연 변압기와 변환장         A.3.1.1 기후 조건
  치가 있다.                             표준 기후 조건하에서 시험하도록 한다.
 A.1.2.2.2 사양                        -주변온도:15℃-35℃
  모든 형태의 동작 신호를 위한 모든 기기에 적          -상대습도:25%-75%
  용할 수 있는, 고립 및 감결합 사양은 다음과          -대기압:86kPa(860mbar)-106kPa
  같다.                                 1060mbar)

                               50
제15687호                관             보             2004. 5. 7. (금요일)

 시험품은 제품사양에 규정된 바에 따라 의도된              -필요한 경우, 입력신호의 동작성능 검증
 기후 조건 내에서 동작해야 한다.                    -시험전압 인가
A.3.1.2 전자기 조건                         주2:시험 배치는 피시험체의 입/출력단자의 동작

 시험소의 전자기 조건이 시험결과에 영향을 미               조건에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 새로운 조건

 쳐서는 안 된다.                              은 시험전압 영향의 평가에 있어 기준으로 간주되

A.3.2 시험품의 동작실행                         어야 한다.

 시험품은 사전 시험을 통하여 결정되는 가장 민            A.3.3.1 결합회로망의 연결

 감한 모드(프로그램 주기)에서 연속적으로 가동             시험하고자 하는 모든 단자는 적절한 결합회로

 해야 한다.                                망 을 통 해 연 결 되 어 야 한 다 .(그 림 A.4와

 시험품의 성능을 지속적으로 감시하여 어떠한               A.1.2.1 참조)

 성능 저하도 시험보고서에 기록해야 한다.               A.3.3.2 시험전압 인가

 상기 이유에 따라, 특수 실행 소프트웨어의 사             시험 발생기는 각 단자에 교대로 연결해야 한
                                       다. 시험대상이 아닌 단자는 접지에 연결되는
 용이 권장되지만, 피시험체가 광범위하게 조작
                                       각 결합회로망의 입력 단자를 갖는다(그림 A.4
 되고 있음을 입증할 수 있는 경우에만 허용된
                                       참조).
 다.
                                       피시험체 동작 성능의 완전한 검증에 충분할 정
 시험품의 동작을 충분히 실행시키기 위해 전원,
                                       도의 시간 동안 시험전압을 인가한다. 짧은 지
 신호 및 기타 다른 전기량은 정격 범위 내에서
                                       속시간 시험(일반적으로 0.1초)에서는 이 요건
 인가되어야 한다. 실제의 동작 신호원을 사용할
                                       이 충족될 때까지 시험전압을 반복적으로 인가
 수 없는 경우, 이들을 모의시험할 수 있다.
                                       한다.
A.3.3 시험 실시
                                       시험전압 인가를 위한 일반적인 도면은 그림
 경고:사용되는 시험전압 또는 접지에 대한 누
                                       A.4와 같다.
  설전류로 인해 시험 시 불안전안 상황이 발생
                                     A.4 시험결과와 시험보고서
  할 수 있다. 조작자에 대한 위험을 방지하기
                                      본 절에서는 시험결과의 평가와 시험보고서를 위
  위해 적절한 안전 유의사항은 필수적이다.
                                      한 지침을 제공한다.
 시험은 다음의 시험계획서에 따라 수행해야 한
                                      시험하고자 하는 장비와 시스템의 다양성으로 인
 다.                                   해 장비와 시스템에 대한 본 시험의 효과를 평가
 -시험 레벨                               하는데 어려움이 따른다.
 -시험 지속기간                             제품 사양에 의해 다른 사양이 주어지지 않는 한
 -시험하고자 하는 시험품 단자                     시험결과는 동작조건과 피시험체의 기능 사양에
 -시험품의 대표적인 동작조건                      근거하여 다음과 같이 분류된다.
 -보조 장비                               a) 요구되는 허용기준치 내에서의 정상 성능
 주1:장치가 다수의 유사한 단자를 가지는 경우, 충         b) 자체 복구가 가능한 기능이나 성능의 손실 또
  분한 수를 선택하여 모든 상이한 유형의 종단이            는 성능의 일시적인 저하
  포함될 수 있도록 한다.                       c) 조작자의 개입이나 시스템 리셋이 요구되는 기
 시험 절차의 주요 단계는 다음과 같다.                 능이나 성능의 손실 또는 성능의 일시적인 저하
 -장비 성능의 일차 검증                        d) 장비(부품) 또는 소프트웨어의 손상에 기인하
 -시험되는 피시험체 단자에 대한 결합회로망               여 복구가 불가능한 기능의 저하나 손실 또는
  및 감결합장치의 연결                          데이터 망실

                                51
제15687호                     관          보               2004. 5. 7. (금요일)

본 부록에 정의된 시험 적용의 결과로 인해 장비
가 위험하거나 불안정해져서는 아니 된다.
일반적으로 장비가 시험 기간 동안 그 내성을 입
증하고 시험이 종료된 후 기술사양에 규정된 기능
적 요건을 만족하는 경우, 그 시험 결과는 합격한
것으로 본다.
기술 사양에서는 중요하지 않기 때문에 수용해도             그림 A.2:견인주파수 시험용 발생기의 원리
무방한 것으로 간주되는 피시험체에 대한 영향을                      (16.7Hz와 60Hz)

규정할 수 있다.
장비가 시험 종료시에 동작능력을 스스로 복구할
수 있는지를 검증해야 하며, 장비가 그 전체 기능
을 상실하는 시간간격을 기록해야 한다. 이러한
검증은 시험 결과의 명확한 평가를 위해 반드시
요구된다.
시험보고서에 시험조건 및 시험결과를 포함해야
한다.                                   AE 보조장비
                                      EUT 피시험장비
                                      R=200Ω
                                      C=4,7μ
                                           F
                                      L=2×38mH(두 줄 감기 권선)
                                      그림 A.3:통신 단자 및 고도 평형 두가닥 선로로
                                               의 연결을 위해 고안된 기타 단자를 위
                                               한 결합“T-회로망”의 회로도




                                      AE 보조장비
                                      EUT 피시험장비
                                      R=100Ω×n 관련 단자에 속한 도체 수
주:스위치의 위치는 단자의 가능한 구성에 관련
                                      C=10μ
                                          F
  된다. 단일종단, 절연                        예:n=4, R=4×100Ω
      그림 A.1 장비 단자 및 구성의 예                  그림 A.4:형식시험을 위한 회로도

                                 52
제15687호                   관                보                   2004. 5. 7. (금요일)

   제3장 고정전원설비 및 기기                          d) 부수적인 철도 용도에 대해 전원을 통제 또는
1. 적용범위                                      조절하는 궤도 측면(조차장, 차량기지 및 변전
 본 규격은 전원과 관련된 철도 고정 설비에 사용                  소에 대한 전력 공급 포함)
 하도록 고안된 전기 및 전자기기와 시스템의 전자                 e) 전철전원과 공유하는 철도전원으로부터의 기
 파 적합성의 내성에 적용된다. 여기에는 기기에                   타 다양한 비견인용전원주거, 상용 또는 경공
 대한 급전, 보호용 제어회로를 포함한 기기 자체,                 업 환경 내에 있는 기기 또는 시스템은 철도
 스위칭 스테이션, 전력 단권변압기, 부스터 트랜                  변전소의 물리적 경계선내에 배치된다 하더라
 스, 변전소 개폐기와 기타 종단 및 지역 공급으로                 도 해당 일반 전자파 적합성 규격을 준수해야
 의 개폐기 등 궤도측 장비가 포함된다.                       한다.
 각 현장마다 특별한 요구사항이 있으므로 철도 시                 전자파보호기준의 고정전원설비 및 기기 가.목내
 스템 전압에서 동작하는 필터(예를 들어 고조파                  지 바.목에 규정된 시험에 대해 자체적으로 내성
 억제 또는 역률 보정용)는 본 규격에 포함되지                  을 갖는 전원기기는 본 표준의 내성 요건에서 제
 않는다. 일반적으로 필터의 경우 별도의 표면단                  외된다.
 자에 대해 접근을 위한 별도의 규칙이 규정될 것                 주 3)18MVA 230kV-25kV의 전원트랜스가 하나의

 이다. 전자파 관련 허용기준치가 요구되는 경우                  예이다.

 이들은 장비의 사양에 명시될 것이다.                      2. 정 의
 본 표준에 명시된 허용기준치는 의도적인 통신목                  본 규격 제3장에서 사용되는 용어의 정의는 다음
 적 신호에는 적용되지 않는다.                           과 같다.
 고려되는 주파수 범위는 d.c.-400GHz이다. 현              2.1 기기(apparatus)
 재, 시험은 2GHz이하로 규정된다.                        상용단품으로 시장에서 구매할 수 있는 것으로
 다음에 배치된 기기 간의 전자파적합성에 대한 한                  철도차량설비에 구현하기 위한 고유기능을 보
 도가 주어진다.                                    유한 완제품
 a) 철도에 전력을 공급하는 변전소의 경계선 내                 2.2 환경(environment)
 b) 역률 보정과 필터링을 포함하여 철도 전원을                  시스템의 작용에 영향을 줄 수 있거나 또는 시
  통제 또는 조절하기 위해 궤도 측면                        스템에 의해 영향을 받을 수 있는 주변의 물체
 c) 집전에 사용된 도체와 귀선선로 이외에 철도에                 또는 영역
  전력을 공급하기 위한 목적을 위해 궤로 주변                  2.3 외부 연결부(external interface)
  (철도 시스템 전압으로 낮추는 변전소에 전력을                  시스템이 타 시스템 혹은 주변 환경과 상호 연
  공급하는 철도 경계선 내의 고압 공급 시스템                   계되는 부분
  포함)                                       2.4 철도 변전소(railway substation)
  주 1)예로는 25-0-25kV 60Hz 시스템과 110kV          1차 전원공급과 경우에 따라서는 주파수가 접촉
   16.7Hz 공급시스템이 있다.                         선의 전압과 주파수를 전차선의 전압 및 주파수
  주 2)철도 경계선 밖에 있는 유사한 도체는 공공 영              로의 변환을 주 기능으로 하는 설비
   역에 포함된 것으로 취급되며, 철도에만 전원을                2.5 철도 공급선(railway supply lines)
   공급하는 것도 일반적인 가공전력선으로 간주된                  철도의 경계선 내에 가설되는 도체로서 철도에
   다.                                        만 전원을 급전하는 선로

                                      53
제15687호                  관           보             2004. 5. 7. (금요일)

3. 성능평가 기준                         5. 철도 견인을 위해 사용되지 않는 고정 전원설비
 본 규격들의 적용범위에 속하는 기기들은 그 종류            5.1 다양한 기타 전원장치
 의 다양성으로 인하여 내성 시험 결과 평가를 위             이들은 신호시스템, 역 서비스, 사무실 건물 서
 한 정확한 판단기준을 정의하는 일이 어렵다. 따             비스, 화물크레인 및 조차장 조명용으로 사용된
 라서 제1장의 성능평가 기준에 정의된 3가지의 일            다.
 반적인 성능평가 기준이 사용된다.                     이들은 다음의 두 가지 범주로 구분된다.
4. 내성 시험 및 허용기준치                        a) 비철도 전원으로부터 공급받는 경우. 그 예
 본 규격에 의해 취급되는 기기에 대한 내성 시험              는 지역 내 공공 전력업체 또는 개별발전기로
 요건은 전자파보호기준의 고정전원설비 및 기기,               부터의 공급이다. 이들은 본 규격의 적용범위
 가.목내지 바.목에 단자 별로 주어져 있다.                에 속하지 않는다.
 시험은 명확히 정의되고 재현 가능한 방식으로 수             b) 열차 견인과 공유되는 철도 전원으로부터 공
 행되어야 한다. 시험은 단일 시험으로써 순서대로              급받는 경우. 그 예는 정류변압기의 제 3 권선
 수행되어야 한다. 시험 순서는 선택 사항이다.               또는 변압기를 통하여 철도의 a.c. 가공선으
 시험에 대한 설명, 시험 발생기, 시험방법 및 시험            로부터 공급받는 경우이다.(5.2 참조)
 구성은 전자파보호기준의 고정전원설비 및 기기,             5.2 철도견인시스템에 연결된 전원으로부터 전력
 가.목내지 바.목에 언급된 기본 규격에 제시되어             을 공급받는 기기
 있으며, 시험의 실제 용도에 필요한 추가 정보 또            전원공급에 대한 선택사항은 매우 광범위하며,
 는 변경사항을 제시한다.                          따라서 이와 같은 광범위한 장해 조건 하에서는
 가능한 한 시험은 정상 동작의 일관성을 유지하면             현재 어떠한 국제적인 허용기준치를 설정할 수
 서 시험 주파수 대역에서 잡음에 대해 가장 취약             없다. 견인차량의 유형에 따라 공급전압에는 상
 한 상태를 얻기 위해 선택된 대표적인 작동 모드             당한 고조파 성분이 존재할 수 있다. 전자파적
 에서 실시해야 한다. 제조자는 시험계획서에 시험             합성을 보증하는 내성의 기준을 설정하는 것은
 조건을 규정해야 한다.                           기기 운용기관의 책임이다.
 주 기기가 시스템의 일부이거나 보조 기기에 연결             허용기준치가 규정되어 있지 않은 경우, 일반
 이 가능한 경우, KN 61000-4-6의 일반 방법에         규격 산업환경에서 적용되는 일반 내성 기준의
 따라 시험 점에 시험을 인가하는 데에 필요한 보             해당 부분을 충족하는 기기를 사용해야 한다.
 조 기기를 연결한 상태에서 시험을 실시하는 것이                      부록 A(참고)
 좋다.                                         견인 주파수 시험(선 대 접지)
 시험 중의 시험품의 배치와 동작 모드를 시험보고        본 부록의 목적은 철도 환경에 적용시키는 것과 관
 서에 상세하게 언급해야 한다. 기기의 모든 기능        련하여 충분한 경험이 축적된 경우, 본 규격에 포함
 을 시험하는 것이 항상 가능한 것은 아니며, 이 경      하기 위해 제안될 시험들을 나타내는데 있다. 시험
 우 동작의 임계모드를 선택하여야 한다.             요건은 표 A.1과 같다.
 기기에 대해 규정된 동작 범위 및 그 정격 공급전       다음은 견인주파수 시험을 수행하는데 필요한 정보
 압 범위 내에서 시험을 수행한다.                를 포함한다. 이는 IEC61000-4-16의 내용에 근거
 일부 내성 레벨은 중공업환경의 일반규격의 경우         로 한다. 견인주파수 시험에 요구되는 구체적인 조
 보다 높은데 실질적으로 이에 대한 필요성이 발견        건에 대한 적용에 필요한 정보 및 변동사항들이 포
 되었기 때문이다.                         함되어 있다.

                                  54
제15687호                  관           보             2004. 5. 7. (금요일)

                표 A.1:내성-I/O단자, d.c. 전원 단자와 a.c. 전원 단자




A.1 시험장비                                시험 발생기의 회로도는 그림 A.2와 같다.
 A.1.1 시험 발생기의 특성과 성능                  A.1.2 결합 및 감결합 장치
  시험 발생기는 일반적으로 16.7Hz와 60Hz 양자         전원, 피시험장비의 입력/출력(신호 및 제어)
  에서 전원을 공급할 수 있는 전력 시스템에 연결            및 통신 단자에 적절하게 시험 전압을 결합시키
  된 가변 변압기(전력 시스템은 교류전원망을 사             고, 또한 시험 수행에 필요한 보조장비(AE)에
  용할 수 있다), 절연 변압기와 단기 시험을 위한           시험전압이 인가되는 것을 방지하기 위해 커플
  시간조정 스위치로 구성된다. 여기서 스위치는
                                        링 및 감결합 장치를 사용해야 한다.
  전원전압 파형의 0°
            에서 동기화되어야 한다.
                                       A.1.2.1 결합망
           시험발생기의 주요 특성
                                        전원 및 입출력 단자용 결합망
                                        전원과 입출력단자에서 각 도체의 결합망은 직
                                        렬 저항(R)과 콘덴서(C)로 구성된다. 각 도체의
                                        결합망은 병렬로 연결되어 단자의 결합망을 형
                                        성한다.
                                        그림 A.4는 결합망의 회로이다. 소자의 값은 다
                                        음과 같다.
                                        C=10μ
                                            F
                                        R=100×nΩ
                                        여기서 n은 도체의 수(n은 2이상)
 주)발생기 특성의 검증은 전압 프로브와 대역폭이 최
                                        결합망에서 각 도체의 콘덴서와 저항은 1% 이
  소한 1MHz인 오실로스코프 또는 기타 등가의 측정
  장비를 이용하여 수행해야 한다. 측정 장비의 정확           내의 허용오차로 정합되어야 한다.
  도는 5% 보다 우수해야 한다.                     A.1.2.1.2 통신단자용 결합망

                                  55
제15687호                    관              보               2004. 5. 7. (금요일)

    통신단자 및 평형쌍(단일 또는 복수쌍)에 연                피시험장비, 보조장치 및 시험 장비의 안전 접지
    결하기 위해 고안된 기타 다른 단자의 경우 결               요건을 항상 준수해야 한다.
    합망은 T망이다.                               시험품은 제조자의 사양에 따라 보호접지에 연결
    그림 A.3은 T망의 회로이다. 소자의 값은 다              해야 한다. 시험 발생기, 결합망 및 감결합 장치는
    음과 같다.                                  접지기준평면(GRP) 또는 공통접지단자에 연결해
    C=4.7μ
         F                                  야 한다. GRP 또는 공통접지단자에 대한 접지연
    R=200Ω                                  결은 길이가 1m 미만이어야 한다.
    L=2×38mH(바이파일러 권선)                      전원, 입출력 및 통신 단자는 감결합/절연기기를
    T망의 소자는 T망이 피시험장비의 공통모드                 통하여 연결해야 한다.
    제거비를 심각하게 저하시키지 않을 정도의                  AE 또는 전원이 절연되어 있는 경우 전용 감결합
    허용오차로 정합되어야 한다.                         /절연기기는 필요하지 않다.
  A.1.2.2 감결합 장치                            주:절단할 필요없이 케이블로 제공된 정상 종단장치

   A.1.2.2.1 일반 특성                           를 이용하기 위해, 감결합/절연기기는 보조장비 단

    감결합 장치의 기능은 시험전압이 시험대상                   자에 인접한 케이블의 한쪽에 배치해야 한다.

    이 아닌 장비 및 주위환경에 도달하지 못하게                장비 제조자가 규정한 케이블을 사용해야 한다.
    하는 것이다.                                 규격이 없는 경우에는 관련 신호에 적합한 형태의
    감결합 장치의 가장 중요한 특성은 16.7과                비차폐형 케이블을 사용한다.
    60Hz에서의 공통모드 감쇠 특성이다. 감결합           A.3 시험 절차
    장치의 공통모드제거는 피시험장비 단자의                   A.3.1 시험소 기준조건
    공통모드제거비를 저하시키지 않을 정도로                    시험 결과에 대한 환경 요인의 영향을 최소화하
    충분히 높아야 한다.                              기 위해, A.3.1.1과 A.3.1.2에 규정된 기상 및
    능동 및 수동의 절연 장치 모두 사용가능하며,                전자기 기준조건에서 시험을 수행해야 한다.
    능동 장치의 예로는 증폭기와 광절연기가 있                 A.3.1.1 기후 조건
    고 수동 장치의 예로는 절연 변압기와 중계기                 표준 기후 조건하에서 시험하도록 한다.
    가 있다.                                    -주변온도:15℃-35℃
   A.1.2.2.2 규격                              -상대습도:25%-75%
    모든 형태의 동작 신호 장치에 적용 가능한,                 -대기압:86kPa(860mbar)-106kPa
    절연 및 감결합 규격은 다음과 같다.                      (1060mbar)
    -입력 대 출력 및 입력/출력 대 접지                    시험품은 제품사양에 규정된 바에 따라 의도된
     내절연성 용량:3kV, 16.7Hz 및 60Hz, 1분          기후 조건 내에서 동작해야 한다.
    -16.7Hz와 60Hz의 주파수에 대한                  A.3.1.2 전자기 조건
     공통모드 감결합(감쇠):60dB                       시험소의 전자기 조건이 시험결과에 영향을 미
    주)A.1.2.1.2 에 규정된 T망은 10kHz이상의 주         쳐서는 안 된다.
     파수에 대해 효과적인 감결합 기능을 제공한다.              A.3.2 시험품에 대한 시험
A.2 시험 배치                                    피시험장비의 예비시험을 통하여 결정되는 가
 피시험장비는 장비 설치사양에 따라 배치 및 연결                  장 민감한 모드(프로그램 주기)에서 연속적으로
 되어야 한다.                                     가동해야 한다.

                                       56
제15687호                 관              보             2004. 5. 7. (금요일)

 피시험장비의 성능을 지속적으로 감시하여 모                A.3.3.2 시험전압 적용
 든 성능저하를 시험보고서에 기록한다.                    시험 발생기는 각 단자에 교대로 연결해야 한
 상기 이유에 따라, 특수 실행 소프트웨어의 사용              다. 시험대상이 아닌 단자는 접지에 연결되는
 이 권장된다. 단 피시험장비가 광범위하게 조작               각 결합망의 입력 단자를 갖는다(그림 A.4 참
 되고 있음을 입증할 수 있는 경우에만 허용된다.              조).
 피시험장비를 충분히 조작하기 위해서는 전원,                피시험장비 동작 성능의 완전한 검증에 충분할
 신호 및 기타 다른 전기량은 정격 범위 내에서               정도의 시간 동안 시험전압을 인가한다. 짧은
 인가되어야 한다. 실제의 동작 신호원을 사용할               지속시간 시험(일반적으로 0.1초)에서는 이 요
 수 없는 경우, 이들을 모의시험할 수 있다.                건이 충족될 때까지 시험전압을 반복적으로 인
A.3.3 시험의 실행                             가한다.
 경고:사용되는 시험전압 또는 접지에 대한 누                시험전압 인가에 대한 전체 도면은 그림 A.4와
  설전류로 인해 시험시 불안전안 상황이 발생                같다.
  할 수 있다. 조작자에 대한 위험을 방지하기             A.4 시험결과와 시험보고서
  위해 적절한 안전 유의사항은 필수적이다.                본 절에서는 시험결과의 평가와 시험보고서를 위
 시험은 다음을 규정하는 시험계획서에 따라 수               한 지침을 제공한다.
 행하도록 한다.                               시험대상 장비와 시스템의 다양성으로 인해 장비
 -시험 레벨                                 와 시스템에 대한 본 시험의 효과를 평가하는데
 -시험 지속기간                               어려움이 따른다.
 -시험되는 피시험장비 단자                         제품사양에 의해 다른 사양이 주어지지 않는 한,
 -피시험장비의 대표적인 동작조건                      시험결과는 다음과 같이 동작조건과 피시험장비
 -보조 장비                                 의 기능 사양에 근거 다음과 같이 분류된다.
 주 1:기기가 다수의 유사한 단자를 보유할 경우,            a) 규정된 허용기준치 내에서의 정상 성능
  충분한 수를 선택하여 모든 상이한 유형의 종단이            b) 자체복구 가능한 기능 또는 성능의 일시적인
  포함될 수 있도록 한다.                          성능저하나 기능 상실
 시험 절차의 주요 단계는 다음과 같다.                  c) 조작자의 개입이나 시스템 리셋을 요구하는 기
 -장비성능의 일차 검증                            능 또는 성능의 일시적인 성능저하나 기능 상실
 -시험되는 피시험장비 단자에 대한 결합망 및               d) 장비(소자부품) 또는 소프트웨어의 손상이나
  감결합 장치의 연결                             데이터의 손실에 의해 복구가 불가능한 성능저
 -필요한 경우, 입력신호의 동작성능 검증                  하나 기능상실
 -시험전압 인가                               본 부록에 정의된 시험 적용의 결과, 장비가 위험
 주 2)시험구성은 피시험장비의 입출력 단자의 동작조           하거나 불안정해져서는 안 된다.
  건에 영향을 미칠 수 있다. 이러한 새로운 조건 은          일반적으로, 장비가 시험 기간 동안과 시험이 종
  시험전압 영향의 평가에 있어 기준으로 간주된다.            료된 후에도 그 내성이 입증되고 기술사양에 규정
A.3.3.1 결합망의 연결                         된 기능적 요건을 만족하는 경우, 시험 결과는 합
 모든 시험대상 단자는 적절한 결합망을 통해 연              격한 것으로 본다.
 결한다.(추가 정보는 그림 A.4와 A.1.2.1을 참         기술 사양에서는, 중요하지 않기 때문에 수용해도
 조)                                     무방한 것으로 간주되는 피시험장비의 대한 영향

                                  57
제15687호                    관          보               2004. 5. 7. (금요일)

을 규정할 수 있다.
이들 조건에서, 장비가 시험 종료 시에 동작능력
을 스스로 복구할 수 있는지를 검증해야 하며, 따
라서 장비가 그 완전한 기능을 상실하는 기간을
기록해야 한다. 이러한 검증은 시험 결과의 최종
평가에 필수적이다.
시험보고서에 시험조건 및 시험결과를 포함해야
한다.
                                     AE 보조장비
                                     EUT 피시험장비
                                     R=200Ω
                                     C=4,7μ
                                          F
                                     L=2×38mH(바이파일라 권선)
                                     그림 A.3:통신 단자 및 고도 평형쌍 연결하기 위
                                               해 고안된 기타 단자를 위한 결합“T망”
                                               의 회로도




주)스위치의 위치는 단자의 가능한 구성에 관련된
 다. 단일종단, 절연
      그림 A.1 장비단자 및 구성의 예




                                     AE 보조장비
                                     EUT 피시험 장비
                                     R=100Ω×n 관련 단자에 속한 도체수
                                     C=10μ
                                         F
                                     n=4 의 예

그림 A.2:견인주파수 시험용 발생기의 원리             R=4×100Ω
        (16.7Hz와 60Hz)                     그림 A.4:형식시험을 위한 회로도

                                58
제15687호                      관           보               2004. 5. 7. (금요일)

고합니다.                                       2004년 5 월 7 일
   2004년 5 월 7 일                                    진천경찰서장
               부산해양경찰서장                   진천경찰서남부지구대 진천경찰서북부지구대
                                          장인          장인
1. 등록취소 사항
 가. 등록취소자:(주)협성종합건업
 나. 대표자:한경섭
 다. 소재지:부산시 중구 중앙동 4가 81-1
 라. 폐기물 종류:수저준설토사
 마. 등록취소일:2004년 4 월28일
 바. 등록취소사유: 등록자의 등록취소 신청에 의함
 사. 등록취소선박                               ⊙경북대학교공고제2004-2호
  ○등록번호:제배1-2-44호                           전자이미지관인등록공고
  ○선박명                                    경북대학교 전자이미지관인을 사무관리규정 제38
   -폐기물운반선                               조의 규정에 의하여 전자이미지관인대장에 등록하
   -협성DB-2호(294톤, BSB-890306)            였으므로, 사무관리규정 제40조의 규정에 의하여 다
   -협성DB-3호(333톤, BSB-910339)            음과 같이 공고합니다.
   -금신3002호(583톤, BSB-960689)               2004년 5 월 7 일
   -금신3003호(596톤, BSB-961421)                           경북대학교 총장
   -청해호(53톤, BSR-901169)                 ○최초사용 연월일:2004년 5 월 3 일
   -제101금동호(89.82톤, BSR-881525)           -등록 전자이미지관인의 명칭 및 인영

                                                   경북대학교총장인
⊙진천경찰서공고제2004-1호
   관인신조공고
 사무관리규정 제40조제2항 및 제38조에 의거 진
천경찰서 남·북부지구대장 관인을 신조, 등록 사용
하고자 사무관리규정 제40조에 의하여 다음과 같이
공고합니다.


   지방자치단체
⊙강원도공고제2004-196호                         ○소재지:강원도 홍천군 홍천읍 연봉리 249-6

   확인검사대행자등록공고                           ○대표자:한상례
 대기환경보전법 제40조 동법시행규칙 제98조의               ○검사항목:매연, 일산화탄소, 탄화수소, 공기과잉율
규정에 의거 다음과 같이 확인검사대행자 등록하였
음을 공고합니다.                                ⊙예산군공고제2004-114호
   2004년 5 월 7 일                          예산군공인조례 제6조 및 제9조의 규정에 의거 신
               강원도지사                     규등록한 공인의 인영을 다음과 같이 공고합니다.
○등록번호:대기39호                                 2004년 5 월 7 일
○업소명:홍천자동차공업사                                           예 산 군 수

                                    65
고합니다.
2004년5 월7 일
부산해양경찰서장
1. 등록취소사항
가. 등록취소자：(주)협성종합건업
나. 대표자：한경섭
다. 소재지：부산시중구중앙동4가81-1 
라. 폐기물종류：수저준설토사
마. 등록취소일：2004년4 월28일
바. 등록취소사유：등록자의등록취소신청에의함
사. 등록취소선박
○등록번호：제배1-2-44호
○선박명
-폐기물운반선
-협성DB-2호(294톤, BSB-890306)
-협성DB-3호(333톤, BSB-910339)
-금신3002호(583톤, BSB-960689)
-금신3003호(596톤, BSB-961421)
-청해호(53톤, BSR-901169)
-제101금동호(89.82톤, BSR-881525)
⊙진천경찰서공고제2004-1호
관인신조공고
사무관리규정제40조제2항및제38조에의거진
천경찰서남·북부지구대장관인을신조, 등록사용
하고자사무관리규정제40조에의하여다음과같이
공고합니다.
2004년5 월7 일
진천경찰서장
⊙경북대학교공고제2004-2호
전자이미지관인등록공고
경북대학교전자이미지관인을사무관리규정제38
조의규정에의하여전자이미지관인대장에등록하
였으므로, 사무관리규정제40조의규정에의하여다
음과같이공고합니다.
2004년5 월7 일
경북대학교총장
○최초사용연월일：2004년5 월3 일
-등록전자이미지관인의명칭및인영
제15687호
관
보
2004. 5. 7. (금요일)
65
진천경찰서남부지구대
장인
진천경찰서북부지구대
장인
경북대학교총장인
⊙강원도공고제2004-196호
확인검사대행자등록공고
대기환경보전법제40조동법시행규칙제98조의
규정에의거다음과같이확인검사대행자등록하였
음을공고합니다.
2004년5 월7 일
강원도지사
○등록번호：대기39호
○업소명：홍천자동차공업사
○소재지：강원도홍천군홍천읍연봉리249-6
○대표자：한상례
○검사항목：매연, 일산화탄소, 탄화수소, 공기과잉율
⊙예산군공고제2004-114호
예산군공인조례제6조및제9조의규정에의거신
규등록한공인의인영을다음과같이공고합니다.
2004년5 월7 일
예
산
군
수
지방자치단체