yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
제14740호                      관              보                2001. 3. 2. (금요일)

    —연소가스의 대기오염물질 발생농도는 평균                         시설(60㎥/일)을 설치하여 환경사업소 최초
      농도로 SOx 249.7ppm, NOx 499.6ppm,              침전지 월류수를 평균 61.5㎥/일을 유입시
      CO 1.39ppm, 먼지 139.5㎎/㎥ 등으로 나                켜 6개월간 45회(동절기 7회 포함)의 현장
      타남.                                          평가를 실시한 결과임.
  ○검증서의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로               ○검증결과
    부터 3년                                      — 환 경 신 기 술 로 지 정 된 공 정 에 서 BOD는
2. 유로변경형 질소·인 하수 고도처리기술(HDF                        97.4%(220.8㎎/ℓ→5.7㎎/ℓ), COD 는
 Process)                                          90.8%(112.5㎎/ℓ→10.4㎎/ℓ), SS 는
 가. 기술보유자                                          98.3%(243.8㎎/ℓ→4.1㎎/ℓ), T-N 은
  ○법인명(성명):(주)한화/한화석유화학(주)                         71.0%(49.1㎎/ℓ→14.2㎎/ℓ), T-P 는
  ○법인등록번호:110111-0002959/110111-                   70.0%(8.3㎎/ℓ→2.5㎎/ℓ)의 처리효율을
    0360935                                        나타냄.
  ○주 소:서울 중구 장교동 1                             —전체 처리공정에서의 수리학적 체류시간
 나. 기술의 개요                                         (HRT)은 9.6〜13.3hr임.
  유입원수를 유로변경에 의하여 제1반응조와 제2                   ○검증서의 유효기간:발급일(2001. 2.26.)로부
  반응조에 교대로 유입시키고, 각 반응조를 내부                    터 3년
  반송없이 간헐포기 방식으로 운전하여 탈질 및               3. 단일반응조 간헐방류식 장기포기공정에 의한 하수
  탈인 효율을 높임으로써 유기물질 및 질소·인을                  고도처리기술(KIDEA Process)
  처리하는 기술                                    가. 기술보유자
 다. 환경신기술지정                                   ○법인명(성명):금호산업(주)
  ○지정서 발급번호:제6호                               ○법인등록번호:110111-0134877
  ○신기술 범위                                     ○주 소:광주광역시 서구 광천동 49-1
    —유입하수가 제1반응조, 제2반응조에 교대로                 나. 기술의 개요
      유입되도록 유로를 변경하고, 후단에 제3반                 단일반응조에 하수를 연속 유입시키면서 포기·
      응조를 두어 각 반응조를 간헐포기방식으로                  침전·방류단계를 한 주기(cycle)로 연속적으로
      운영하여 질산화와 탈질화 조건을 번갈아 유                 운전함으로써 포기시 유기물 산화, 생물학적 질
      지시킴으로써 내부반송없이 하수의 질소·                   산화 및 인 과잉섭취를 하고, 침전·방류시 탈질
      인을 제거하는 기술                              및 인 방출을 하는 하수 고도처리기술
  ○신기술의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로              다. 환경신기술지정
    부터 3년                                     ○지정서 발급번호:제7호
 라. 환경기술검증                                    ○신기술 범위
  ○검증서 발급번호:제7호                                —단일반응조(SBR) 하부의 원수균등분배장치
  ○검증공정                                            에 의하여 하수를 연속적으로 유입처리하는
    —유입수→혐기조→제1반응조·제2반응조→                          질소·인 제거 기술
      제3반응조→재포기조→침전조→사여과→처                    ○신기술의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로
      리수                                       부터 3년
  ○검증시의 조건                                   라. 환경기술검증
    —충청북도 충주시 수질환경사업소내에 모형                    ○검증서 발급번호:제8호

                                        49
제14740호                         관            보               2001. 3. 2. (금요일)

  ○검증공정                                             의 다단건조상을 일체형으로 구성하는 기술
   —유입수→단일반응조(포기, 침전, 방류단계                       —다단의 수평회전 임펠러를 이용하여 슬러지
      연속진행)→처리수                                     의 입자를 잘게 부수어 열풍과 접촉하는 면
  ○검증시의 조건                                          적을 크게 하는 기술
   —경기도 광주군 퇴촌면 광동리 하수처리장내                       —저속으로 회전하는 다공판형의 다단건조상
      에 모형시설(50㎥/일)을 설치하여 하수처리                      에서 열풍에 의해 슬러지의 일부가 유동되면
      장 유량조정조내 하수를 평균 53.7㎥/일을                      서 건조시키는 기술
      유입시켜 6개월간 45회(동절기 9회 포함)의                 ○신기술의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로
      현장평가를 실시한 결과임.                             부터 3년
   —포기/침전/방류의 운전주기는 동절기때 75                    라. 환경기술검증
      분/75분/33분(총 183분)으로, 춘·하절기
                                                ○검증서 발급번호:제9호
      시 90분/60분/33분(총 183분)으로 운전함.
                                                ○검증공정
  ○검증결과
                                                 —투입(탈수슬러지)→파쇄단/건조단→배출(건
   —전체 처리공정에서 BOD는 97.2%(186.8㎎/
                                                    조슬러지)
      ℓ→5.3㎎/ℓ), COD는 91.8%(77.6㎎/ℓ→
                                                ○검증시의 조건
      6.4㎎/ℓ), SS는 98.3%(155.6㎎/ℓ→2.7㎎
                                                 —(주)한틀산업내에 모형시설(100㎏/h)을 설
      /ℓ), T-N 은 76.5%(29.7㎎/ℓ→7.0㎎/
                                                    치하고 탈수한 하수슬러지를 투입하여 2개
      ℓ), T-P 는 81.0%(3.8㎎/ℓ→0.7㎎/ℓ)의
                                                    월간 3회의 현장평가를 실시한 결과임.
      처리효율을 나타냄.
                                                 —파쇄단과 건조단의 단수 및 회전수는 각각
   —전체 처리공정에서의 수리학적 체류시간
                                                    5단 304rpm, 6 단 1rpm으로 운전하였고,
      (HRT)은 15.3hr(13.3〜17.3)임.
                                                    건조기 입구의 열풍온도는 140℃ 내외로 운
  ○검증서의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로
                                                    전함.
   부터 3년
                                                ○검증결과
4. 파쇄 및 다단건조상을 이용한 하수슬러지 건조
                                                 —슬러지 건조 성능은 슬러지를 80㎏/h, 100
 기술
                                                    ㎏/h, 120 ㎏/h으로 투입하였을 때 각각 21
 가. 기술보유자
                                                    ㎏(감량률 73.8%), 31.4㎏(감량률 68.6%),
  ○법인명(성명):(주)한틀산업
                                                    35.7㎏(감량률 66.5%)으로 나타남.
  ○법인등록번호:110111-0711013
                                                ○검증서의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로
  ○주 소:경기도 용인시 기흥읍 공세리 295
 나. 기술의 개요                                       부터 3년

  다단 임펠러로 탈수슬러지를 잘게 부수어 건조용                   5. 생석회를 이용한 유기성 폐기물의 토지개량제 제

  열풍과의 접촉면적을 크게 하고 다공판 형상의                     조기술

  다단 건조상을 이용하여 열풍으로 하수슬러지를                     가. 기술보유자

  건조시키는 기술                                      ○법인명(성명):정한산업 양대윤

 다. 환경신기술지정                                     ○주민등록번호:400128- *******

  ○지정서 발급번호:제8호                                 ○주 소:울산 중구 다운동 520-8

  ○신기술 범위                                      나. 기술의 개요

   —건조기 상부의 수평회전임펠러와 건조기 하부                     음식물쓰레기, 도축폐기물 등의 유기성 폐기물을

                                         50
제14740호                       관              보              2001. 3. 2. (금요일)

 생석회와 혼합 및 교반시키면 생석회의 소화                 6. 압축 여재 심층여과시설을 이용한 하수처리장 방
 (Slaking) 과정중에 발열반응이 일어나며 이때                류수의 SS 제거기술

 발생하는 열량을 이용하여 폐기물을 안정화시켜                    가. 기술보유자

 토지개량제를 제조하는 기술                               ○법인명(성명):(주)종합공해

다. 환경신기술지정                                    ○법인등록번호:110111-0293243

 ○지정서 발급번호:제9호                                ○주 소:서울 성동구 성수2가 314-6

 ○신기술 범위                                       신성빌딩 300호

  —음식물쓰레기, 도축폐기물 등 유기성 폐기물                   나. 기술의 개요

   을 생석회와 혼합·교반하여 토지개량제를                      미세한 폴리프로필렌 섬유사를 열융착에 의해 원

   제조하는 기술                                    형으로 가공한 여재(MCF:Micro Chip Filter)

 ○신기술의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로                를 여과기 내부에 투입한 후 피스톤으로 여재의

  부터 3년                                       밀도 및 여과효율을 조정하여 공극률이 크고 세

라. 환경기술검증                                     척하기 쉬운 여재층이 구성되도록 한 후 하향류

 ○검증서 발급번호:제10호                               식 여과방법을 이용하여 유입수를 압축된 여재

 ○검증공정                                        (Chip)에 통과시켜 여과가 되도록 하고 주기적인

  —투입(폐기물, 생석회)→혼합 및 교반→배출                    여과와 역세의 반복으로 하수처리장 방류수에 포

   (생산물)                                      함된 SS를 제거하는 기술

 ○검증시의 조건                                    다. 환경신기술지정

  —울산 울주군 언양읍 화신기업(주)내의 실증                    ○지정서 발급번호:제10호

   시설(혼합기 용량:4.5㎥)에서 4개월간 3회                  ○신기술 범위

   의 현장평가를 실시한 결과임.                            —MCF 여과기에 폴리프로필렌 섬유사를 열융

  —생석회의 CaO 함량은 64%이며, 폐기물 톤                      착 가공한 여재(Chip)를 충진하여 대상 처리

   당 생석회 혼합비는 580㎏임.                              수중의 고형물을 제거하는 기술

 ○검증결과                                         —처리 대상수의 고형물 농도에 따라 여재의
  — 도 축 폐 기 물 (소 · 돼 지 )의 경 우 함 수 율 이             압축률을 조정함으로써 여재층의 밀도 조절
   69%에서 34%로 감소되었고, 혼합폐기물                        이 가능한 기술
   (배합비율:음식물 57, 축분 16, 도축물 14,               ○신기술의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로
   어패류 11, 채소류 2)은 함수율이 79%에서                  부터 3년
   37%로 감소되었으며, 투입 폐기물의 처리                   라. 환경기술검증
   시간은 110분 내외이었음.                            ○검증서 발급번호:제11호
  —생산물의 유기물 함량은 평균 10%, 가용성                   ○검증공정
   칼슘은 30〜33%, pH는 평균 12로 나타남.                 —유입수→여과→처리→역세
  —생산물을 토지개량에 사용한 경우 토양의                      ○검증시의 조건
   pH는 사용전 5.1에서 사용후 20일 경과시                   —경기도 광주군 곤지암 하수처리장내에 모형
   6.7, 54일 경과시 6.4로 나타남.                         시설(43〜76㎥/일)을 설치하여 하수처리장
 ○검증서의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로                    방류수를 평균 45.3㎥/일을 유입시켜 1개월
  부터 3년                                           간 10회의 현장평가를 실시한 결과임.

                                        51
제14740호                     관                보                 2001. 3. 2. (금요일)

   —처리시설은 여과(240분), 공기주입(3분), 배                ○검증결과
    수(2분), 역세(12분), 배수(5분), 세척(3분)              —처리공정 전의 음식물쓰레기와 처리후의 여
    으로 운전함.                                         액에 대한 성분분석결과 유기물 함량은
  ○검증결과                                             7.68%에서 1.23%로, 함수율은 87.8%에서
   —여과시설에서 BOD는 평균 92.7%(4.5㎎/ℓ                     97.4%로 나타냄
    →1.2㎎/ℓ), SS 는 92.7%(12.3㎎/ℓ→0.9            — 소 화 가 스 발 생 량 은 소 화 조 에 서 54S㎥
    ㎎/ℓ)의 처리효율을 나타냄.                                /h(CH4 59.2%, CO2 34.2%),   가스버퍼에
  ○검증서의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로                     서 73S㎥/h(CH4 70.9%, CO2 28.8%) 로
   부터 3년                                            나타났고, 전력생산량은 383kWh/8시간으
7. 수평형 혐기성 소화조에 의한 음식물쓰레기의 처                        로 나타남.
 리기술                                           ○검증서의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로
 가. 기술보유자                                       부터 3년
  ○법인명(성명):동문IRS(주)                          8. 2축 전단식 폐기물 파쇄기
  ○법인등록번호:131111-0025899                      가. 기술보유자
  ○주    소:서울 광진구 광장동 110 학산오피스                 ○법인명(성명):(주)콘테크
   텔 803호                                      ○법인등록번호:110111-0673445
 나. 기술의 개요                                     ○주 소:서울 강남구 논현동 86-6 마루빌딩
  음식물쓰레기를 수평형의 소화조에 투입하여 혐                    나. 기술의 개요
  기성 미생물에 의하여 유기물을 분해하고 여기에                    2축의 전단날을 이용하여 폐기물을 충격시킨 후
  서 발생되는 메탄가스는 가스모터를 통하여 전기                    전단하여 작은 크기로 균일화하고 투입호퍼에 대
  를 생산하는 기술                                    형폐기물을 파쇄할 수 있도록 눌러주는 램피더
 다. 환경기술검증                                     장치와 이물질 배출장치를 부착하여 파쇄기능을
  ○검증서 발급번호:제12호                               향상시킨 기술
  ○검증공정                                       다. 환경기술검증
   —투입(음식물)→이물질 분리→파쇄→1차저장                     ○검증서 발급번호:제13호
    →혐기소화→2차저장→가스버퍼(여액배출)                      ○검증공정
    →가스모터(발전)→가스냉각→배출(가스)                       —투입(폐기물)→투입호퍼(램피더)→파쇄기→
  ○검증시의 조건                                          배출
   —강원도 동해시 망상동 폐기물종합단지내에                      ○검증시의 조건
    실증시설(음식물쓰레기처리시설:10톤, 가                      —경기도 안산시 시화공단내 성림유화(주)내
    스모터발전기:75kW)을 설치하여 평균                           에 실증시설(400마력)을 설치하여 7개월간
    10.5톤/일의 음식물쓰레기를 투입, 2개월간                       6회의 현장평가를 실시한 결과임.
    3회의 현장평가를 실시한 결과임.                          —파쇄기는 유압모터로 구동시켰고 파쇄기의
   —처리시설은 1차저장조에서 pH 5.7, 함수율                       축회전수는 구동축 19rpm, 피구동축 14rpm
       85%이상, 소화조에서 pH 8.0, 온도 50℃, 2               으로 가동하였으며 파쇄기 커터는 두께 100
       차저장조에서 pH 8.1, 가스버퍼에서 40㎜                    ㎜, 날끝 회전반경 345㎜임.
       H2O로 운전함.                               ○검증결과

                                        52
제14740호                      관               보                2001. 3. 2. (금요일)

    —폐기물 성상별 파쇄능력은 폐드럼류의 경우                    라. 환경기술검증
      29.37톤/hr, 폐합성수지류 17.99톤/hr, 폐            ○검증서 발급번호:제14호
      타이어류 10.73톤/hr, 폐가구·냉장고류                  ○검증공정
      4.49톤/hr로 나타남.                              —유입수→유입펌프조→반응조→침전조→처
    —폐기물의 평균 파쇄입도는 폐전선피복류의                           리수
      경우 누계중량 50% 이하에서 525㎜, 누계                 ○검증시의 조건
      중량 85% 이하에서 879㎜로 나타남.                      —충청북도 진천군 광혜원면 (주)환경시설관
   ○검증서의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로                     리공사 진천사업소에 실증시설(1,200㎥/일)
    부터 3년                                            을 설치하여 6개월간 24회(동절기 8회 포
9. ACS 공법(Aerobic solids retention time              함)의 현장평가를 실시한 결과임.
 Control System)
                                                  — 호 기 /혐 기 조 건 의 운 전 모 드 는 여 름
 가. 기술보유자
                                                     1.5hr/2.5hr, 겨울 2hr/2hr로 실시함.
   ○법인명(성명):(주)환경시설관리공사/
                                                ○검증결과
    (주)OHK
                                                  —처리공정에서 BOD는 97.8%(270.0㎎/ℓ→
   ○법인등록번호:110111-1458739/110111-
                                                     5.9㎎/ℓ), COD 는 90.8%(116.9㎎/ℓ→
    1634040
                                                     10.7㎎/ℓ), SS 는 95.9%(168.8㎎/ℓ→7.0
   ○주    소:서울 송파구 신천동 7-23 대한제당
                                                     ㎎/ℓ), T-N 은 81.9%(47.5㎎/ℓ→8.6㎎/
    빌딩 12층/ 서울 강남구 역삼동 831-37 건암
                                                     ℓ), T-P 는 88.0%(5.0㎎/ℓ→0.6㎎/ℓ)의
    빌딩 203호
                                                     처리효율을 나타냄.
 나. 기술의 개요
                                                  —반응조의 수리학적 체류시간(HRT)은 10.7
   단일반응조내에서 간헐포기에 의한 호기·혐기
                                                     〜15.9hr임.
   조건의 반복과 잉여슬러지의 직접 인발로
                                                ○검증서의 유효기간:발급일(2001. 2. 26) 로
   ASRT(호기적 고형물 체류시간)를 가변적으로
                                                  부터 3년
   조절함으로써 유기물 및 질소·인을 동시에 처리
                                           10. DBS 공정을 이용한 하수 질소·인 제거공법
   하는 하수고도처리 기술
                                               (DBS Process)
 다. 환경신기술지정
                                               가. 기술보유자
   ○지정서 발급번호:제11호
   ○신기술 범위                                      ○법인명(성명):해동이피씨(주)

    —단일반응조에서 가변주파수 제어방식의 수                      ○법인등록번호:110111-1715791

      중교반기를 이용한 연속적인 교반과 간헐적                    ○주 소:서울 성동구 성수1가 685-20

      인 공기공급에 의해 혐기·호기시간을 조정                      성동한양벤처파크 314호

        하여 질소·인을 제거하는 기술                       나. 기술의 개요

    —반응조내에서 잉여슬러지를 직접 인발하여                      생물흡착(Biosorption)에 의해 유기물질(인포

        탈수처리함으로써 반응조의 MLSS 농도관                  함)과 용존성질소를 분리하여 질소와 인의 처리

        리와 SRT 조절이 용이한 기술                       공정을 이원화함으로써 질산화조는 C/N비를 낮

   ○신기술의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로                추어 질산화 효율을 높이고 인방출조는 혐기성
    부터 3년                                       상태에서 짧은 시간에 인방출량을 높임으로써 처

                                          53
제14740호                     관                보              2001. 3. 2. (금요일)

 리시간(HRT)의 단축과 처리효율을 향상시킨 하                       로 나타남.
 수고도처리 기술                                     ○검증서의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로
다. 환경신기술지정                                     부터 3년
 ○지정서 발급번호:제12호                            11. 바투(BATU) 바이오휠터(Biofilter)를 이용한 오
 ○신기술 범위                                    수처리기술
  —생흡착조와 생흡착침전조를 이용하여 입자                    가. 기술보유자
   성 유기물과 용존성 질소를 고액분리하고,                     ○법인명(성명):(주)바투환경기술
   분리된 유기물을 인방출조를 거쳐 탈질시                      ○법인등록번호:110111-1395808
   탄소원으로 이용하여 질소·인을 처리하는                      ○주    소 : 경 기 도 안 양 시 동 안 구 관 양 2동
   기술                                          1122-5 청룡빌딩 3층
  —생흡착조/생흡착침전조/질산화조/질산화침                    나. 기술의 개요
   전조/탈질조/인흡수조/최종침전조 및 인방                     혐기성부패조를 거친 오수가 흡수성 여재인 바투
   출조로 구성된 질소·인 처리기술                          바이오휠터로 충진된 조상부에서 노즐을 통하여
 ○신기술의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로                간헐적으로 살수되면, 자연유하에 의해 통과되면
  부터 3년                                       서 바이오휠터 여재층에 형성된 호기성미생물들
라. 환경기술검증                                     에 의해 유기물질의 산화분해 및 부유물질이 제
 ○검증서 발급번호:제15호                               거되는 살수여상방식의 오수처리 기술
 ○검증공정                                      다. 환경신기술지정
  —유입수→생흡착조→생흡착침전조(→인방출                       ○지정서 발급번호:제13호
   조→탈질조)→질산화조→질산화침전조→탈                       ○신기술 범위
   질조→인흡수조→최종침전조→처리수                           —Open Cell Type의 발포성 플라스틱 폼을 여
 ○검증시의 조건                                         재로 사용하여 반응조에 충진한 살수여상식
  —경기도 의정부 환경사업소내에 모형시설                           생물막 처리기술
   (100㎥/일)을 설치하여 환경사업소 유입분                   ○신기술의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로
   배조 저류수(평균 101.8㎥/일)를 유입하여                   부터 3년
   6개월간 45회(동절기 13회 포함)의 현장평                라. 환경기술검증
   가를 실시한 결과임.                                ○검증서 발급번호:제16호
 ○검증결과                                        ○검증공정
  —처리공정에서 BOD는 95.0%(122.3㎎/ℓ→                 —유입수→바이오휠터→방류수
   6.1㎎/ℓ), COD 는 86.6%(65.7㎎/ℓ→8.8           ○검증시의 조건
   ㎎/ℓ), SS 는 97.4%(192.6㎎/ℓ→5.0㎎/             —경기도 양평군 옥천면 용천리 대림빌라내에
   ℓ), T-N은 77.9%(37.862㎎/ℓ→8.377㎎                설치된 실증시설(12㎥/일)에서 혐기성부패
   /ℓ), T-P 는 83.8%(3.989㎎/ℓ→0.645㎎               조를 거친 오수(평균 9.35㎥/일)를 유입하여
   /ℓ)의 처리효율을 나타냄.                                6개월간 24회(동절기 12회 포함)의 현장평
  —수리학적 체류시간(HRT)은 생흡착조에서                         가를 실시한 결과임.
   0.30〜0.37hr, 질산화조에서 1.79〜2.23hr,            —살수주기는 12〜15분(살수시간 20〜32초),
   인방출조에서 0.52〜0.64hr, 탈질조에서                      여재충진률은 79.8%, 수리학적 부하는 1.21
   2.26〜2.82hr, 인흡수조에서 0.58〜0.73hr                〜1.79㎥/㎡/일, 여재의 비표면적은 238㎡/

                                      54
제14740호                              관          보               2001. 3. 2. (금요일)

    ㎥/조이며, 동절기 수온은 열선가온에 의하                       ○검증시의 조건
    여 11.〜14.℃였음.                                  —전남 나주시 소안면 천하양돈단지내에 모형
  ○검증결과                                               시설(20㎥/일)을 설치하고 양돈단지의 축산
   —처리공정에서 BOD는 92.6%(97.0㎎/ℓ→                        폐수처리시설 처리수와 돈사 발생폐수가 혼
    7.2㎎/ℓ), COD는 69.9%(50.2㎎/ℓ→15.1                  합된 축산페수를 유입하여 5개월간 24회의
    ㎎/ℓ), SS 는 87.1%(45.9㎎/ℓ→5.9㎎/                    현장평가를 실시한 결과임.
    ℓ), T-N 은 17.6%(54.7㎎/ℓ→45.1㎎/                ○검증결과
    ℓ), T-P 는 9.5%(4.2㎎/ℓ→3.8㎎/ℓ)의                 —원심분리기에서 BOD는 81.9%(9,699㎎/ℓ
    처리효율을 나타냄.                                        →1,756㎎/ℓ), COD 는 81.4%(5,949㎎/ℓ
  ○검증서의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로                       →1,104㎎/ℓ), SS 는 97.7%(12,855㎎/ℓ
   부터 3년                                              →298㎎/ℓ), T-N 은 49.6%(16,409㎎/ℓ
12. 축산폐수 전처리를 위한 원심분리기술                               →8,273㎎/ℓ), T-P 는 85.7%(1,297㎎/ℓ
 가. 기술보유자                                             →185㎎/ℓ)의 처리효율을 나타냄
  ○법인명(성명):김재우/이장환                                ○검증서의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로
  ○주민등록번호:411201-                /550617-          부터 3년
               2021.12.03. 개인정보보호 조치         13. 팽화제 및 미생물제재 투입이 필요없는 입형다단
  ○주    소:대구 수성구 신매동 584-13/광주광                  형 하수슬러지 퇴비화 기술
   역시 동구 학동 705-1 삼익APT 3-206                    가. 기술보유자
 나. 기술의 개요                                        ○법인명(성명):현대건설(주)
  축산폐수에 함유된 고형물질을 외부원통과 내부                        ○법인등록번호:110111-0007909
  스크류의 회전차를 최소화한 원심분리기로 전처                        ○주 소:서울 종로구 계동 140-2
  리하는 기술                                         나. 기술의 개요
 다. 환경신기술지정                                       하수슬러지를 반송된 공정생성물과 혼합하여 수
  ○지정서 발급번호:제14호                                  분을 조절한 후 3단의 발효단을 차례로 통과시켜
  ○신기술 범위                                         호기성 조건에서 유기물을 분해함으로써 슬러지
   —외부원통과 내부스크류의 회전차를 최소화                         를 감량 및 안정화시켜 퇴비화하는 기술
    한 원심분리기를 이용하여 미세한 고형물질                       다. 환경신기술지정
    을 고액 분리하는 축산폐수 전처리기술                          ○지정서 발급번호:제15호
  ○신기술의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로                   ○신기술 범위
   부터 3년                                           —팽화제, 미생물 제재 등 외부물질 투입없이
 라. 환경기술검증                                            하수슬러지를 퇴비화시키는 기술
  ○검증서 발급번호:제17호                                   —다단 수평원통형 반응기를 입형으로 설치하
  ○검증공정                                               여 부지가 적게 소요되는 기술
   —유입수→균등조→원심분리기→M·                              ○신기술의 유효기간:발급일(2001. 2.26.) 로
       S(Magnetic Stripping) 조→전오존산화조→             부터 3년
       응집·침전조→후오존산화조→여과조→처                       라. 환경기술검증
       리수                                         ○검증서 발급번호:제18호

                                            55
제14740호                   관           보                 2001. 3. 2. (금요일)

◉기술표준원고시제2001-143호                        2001년 3 월 2 일
 전기용품안전관리법 제5조제2항의 규정에 의한 전                               기술표준원장
기용품안전기준을 다음과 같이 제정 고시합니다.                 전기용품안전기준제정
    2001년 3 월 2 일                     1. 안전기준번호:K 60410
                    기술표준원장            2. 기준명:특성검사를 위한 시료채취방법과 절차
    전기용품안전기준제정
                                          부   칙
1. 안전기준번호:K 60454-2
                                      ①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
2. 기준명
 ○전기적목적의 압력에 민감한 접착테이프의 사양
                                      ◉기술표준원고시제2001-147호
 ○제2부 시험방법
    부    칙                             전기용품안전관리법 제5조제2항의 규정에 의한 전

①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.            기용품안전기준을 다음과 같이 제정 고시합니다.
                                          2001년 3 월 2 일
◉기술표준원고시제2001-144호                                        기술표준원장
 전기용품안전관리법 제5조제2항의 규정에 의한 전               전기용품안전기준제정
기용품안전기준을 다음과 같이 제정 고시합니다.             1. 안전기준번호:K 60990
    2001년 3 월 2 일                     2. 기준명:접촉전류와 보호용 전도전류의 측정방법
                    기술표준원장
                                          부   칙
    전기용품안전기준제정
                                      ①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
1. 안전기준번호:K 60664-3
2. 기준명
                                      ◉기술표준원고시제2001-148호
 ○저압시스템 설비에 대한 절연조정
                                       전기용품안전관리법 제5조제2항의 규정에 의한 전
 ○제3부 프린트기판 조립품의 절연조정을 얻기 위
  한 코팅의 사용                            기용품안전기준을 다음과 같이 제정 고시합니다.

    부    칙                                2001년 3 월 2 일
①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.                                기술표준원장
                                          전기용품안전기준제정
◉기술표준원고시제2001-145호                    1. 안전기준번호:K 60417 N
 전기용품안전관리법 제5조제2항의 규정에 의한 전           2. 기준명:상용장비에 대한 그림도식(13번째 보충물)
기용품안전기준을 다음과 같이 제정 고시합니다.                 부   칙
    2001년 3 월 2 일
                                      ①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
                    기술표준원장
    전기용품안전기준제정
                                      ◉기술표준원고시제2001-149호
1. 안전기준번호:K 60695-2-3
                                       전기용품안전관리법 제5조제2항의 규정에 의한 전
2. 기준명
                                      기용품안전기준을 다음과 같이 제정 고시합니다.
 ○화재위험시험
 ○제2부 히터 불량접속 시험방법                        2001년 3 월 2 일

    부    칙                                                기술표준원장
①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.                전기용품안전기준제정
                                      1. 안전기준번호:K 60417 O
◉기술표준원고시제2001-146호                    2. 기준명:상용장비에 대한 그림도식(14번째 보충물)
 전기용품안전관리법 제5조제2항의 규정에 의한 전               부    칙
기용품안전기준을 다음과 같이 제정 고시합니다.             ①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

                                 67
제14740호                     관         보                2001. 3. 2. (금요일)

◉기술표준원고시제2001-150호                        부   칙
 전기용품안전관리법 제5조제2항의 규정에 의한 전         ①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.
기용품안전기준을 다음과 같이 제정 고시합니다.
    2001년 3 월 2 일
                                    ◉기술표준원고시제2001-152호
                                        전기용품안전관리법 제5조제2항의 규정에 의한 전
                    기술표준원장
                                    기용품안전기준을 다음과 같이 제정 고시합니다.
    전기용품안전기준제정
                                          2001년 3 월 2 일
1. 안전기준번호:K 60417 P
                                                          기술표준원장
2. 기준명:상용장비에 대한 그림도식(15번째 보충물)            전기용품안전기준제정
    부    칙                          1. 안전기준번호:K 60664-1
①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.          2. 기준명
                                        ○저전압시스템에서의 기기를 위한 절연조정
◉기술표준원고시제2001-151호                      ○제1부 원칙과 요구사항, 시험
 전기용품안전관리법 제5조제2항의 규정에 의한 전               부   칙

기용품안전기준을 다음과 같이 제정 고시합니다.           ①(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

    2001년 3 월 2 일
                                    ◉인천지방해양수산청고시제2001-24호
                    기술표준원장
                                        인천지방해양수산청 관내 항로표지가 다음과 같이
    전기용품안전기준제정
                                    신설되었기 항로표지법 제7조의 규정에 의하여 고시
1. 안전기준번호:K 61260                   합니다.
2. 기준명:전기음향-옥타브 밴드와 부분 옥타브 밴              2001년 3 월 2 일
 드 필터                                                     인천지방해양수산청장




◉제주지방해양수산청고시제2001-8호                ○등 질:FLR 4s
 제주지방해양수산청 관내 항로표지가 다음과 같이          ○광달거리(M)
일시철거기간이 연장되었기 항로표지법 제7조에 의              -지 리:12
거 고시합니다.
                                        -광 학:7
    2001년 3 월 2 일
                    제주지방해양수산청장          -명 목:5

○표지명:종달항 동방파제등대                     ○등 고:13m
○위 치:N 33°
         29′34.5″, E 126°
                        54′56.3″    ○철거년월일: 2000년12월18일

                                   68