관        보
               제15301호                                     2003. 1. 17. (금요일)
             ⑦탱크전용실이설치된지하탱크저장시설의경우             측판최하단의외면을원주길이방향으로3m 내
             누유검사관을확인하여물등의액체가고여있으
                                               지 5m의 등간격을 두어 원의 중심에 눀칭되는
             면배수조치후시험을실시하여야한다.
                                               점에스케일을세우고레벨측정기등으로수평도
             ⑧지하탱크저장시설을비파괴시험이외의방법으로
                                               를 측정하여 수평도가 직경의 1/100을 초과할
             점검하여누설이있다고인정되는경우에는관할
                                               경우에는불합격으로한다.
             소방서장에게보고하고, 비파괴시험으로재차점검          2. 수직도측정
             하거나소방기술기준에관한규칙에적합한탱크로             측판최상단의외면을원주길이방향으로3m 내
             교체하여야한다.                          지 5m의 등간격을 두어 원의 중심에 눀칭되는
             ⑨위험물제조소등에눀한정기점검을하는설치자
                                               측판상부또는지붕판에일정한길이로추를매
             또는탱크시험자는점검중에결함을발견한때에는
                                               어달아늘어뜨려측판과의간격을측정하는등의
             적정한방법으로보수한후에안전성여부를다시
                                               방법으로탱크의수직도를검사하여기울어진정
             확인하고, 결함내용·보수내용 및 누설여부 등을
                                               도가탱크높이의1/100을초과하거나127㎜를
             규칙별지제22호의2서식의 정기점검기록표 또는          초과하는경우에는불합격으로한다.
             비파괴시험성적서에명기하여야한다.                3. 육안검사
             ⑩공사는구조안전점검을실시하는과정에서즉시             육안으로저장탱크의측판·지붕판·기둥·사다
             수정이가능한경미한결함을발견한때에는불합
                                               리등의부식·변형·균열및도장상태를확인하
             격으로판정하지아니하고보수후재시험할수있
                                               여결함이있는경우에는그내용을설치자에게
             다. 다만, 탱크시험자가 실시한 비파괴시험을확인
                                               알려시정하도록권고하거나규칙별지제22호
             하는경우에는그러하지아니하다.
                                               의5서식의 정기점검필증에 기록하여 통보할 수
                제2 장 정기점검의구분및판정기준              있다.
            제3조(일반점검) 위험물제조소등의일반점검은소방         4. 구형탱크에 눀한 수평도측정 및 수직도측정 시
             기술기준에관한규칙에의한위험물제조소등의설             험은지주에표시된개소의부등침하율을측정하
             치기준에적합하게유지되고있는지에눀하여별지
                                               고 수평도 기준을 적용하여 적합여부를 판정한
             서식에따라점검하는방법으로실시한다.
                                               다.
            제4조(구조안전점검) ①구조안전점검의 시험종류·
                                              ③두께측정시험은시험개소의표면이물질을제거
             시험방법및판정기준은제2항내지제6항과같다.
                                              한이후에초음파두께측정기를사용하여1/100㎜
             ②목측시험은다음각호의규정에의한다.               까지측정하며, 그시험개소·판정및보수등에관
             1. 수평도측정                         한기준은다음각호에의한다.
             1. 두께측정의시험개소와판정기준은다음표와같다. 
             시        험         개        소
                                            판         정        기         준
             가. 애뉼러판:측판내면으로부터 탱크중심방향으
                                            두께측정시험결과 과거의 부식율을 감안하여 차기
              로 0.5m간격마다의 범위에서 원주방향으로 2m
                                            정기점검시까지의두께가다음식을만족할경우에
              이하의간격마다1개소
                                            합격으로한다.
             나. 바닥판:바닥판1매당3개소
                                              T-X·Y ≧3.2
             다. 두께측정결과부식율을감안하여차기정기점검
                                               T:측정실측두께(㎜)
              시까지의두께가3.2㎜이상 3.4㎜미만인 경우에
                                               X:부식율(a/b)
              는그개소를중심으로반경300㎜범위에눀하여
                                               a:측정개소의부식두께(㎜)
              150㎜간격마다1개소
                                               b:탱크의사용년수(년)
                                               Y:차기정기점검시까지의년수(년)
                                           13