yakdoli/chandra-27b-ocr-v1 huggingface dataset:
진단 내용
분야                                                                   가중치
         항목                               세부항목


                                      작동상태 및 누유여부                    0.098

                             주차 상태(다른 차량:3미터, 건축물:15미터 이상)           0.049

       이동 급유             표시(문자:“Flammable”, 높이:7.5센티미터, 위험물질 라벨 등)   0.031
     장비[하이드란트
     (hydrant)급유전]                운전석 금연 표시, 흡연도구 유무                 0.072

                                     소화기(BC급) 2개 상태                  0.078

                            데드맨(dead man) 제어장비의 노즐 기능 및 상태           0.057

                                  흡연 또는 불꽃을 일으키는 행위                  0.098

                                     동력공급장치 시동금지                     0.092

                              항공기와 급유장치 간 본딩(bonding), 접지            0.098

                                    소화기 비치 및 직원 확보                   0.086
       급유작업
        (계류장)                          급유감독자 감시                      0.086

                                   급유시설과 급유장치 간 접지                   0.098
                     급유차량 주차 시 차량간 안전거리 확보(다른 차량:3미터, 건축물:15미터
                                                                     0.060
                                            이상)
                                    연료 누유 또는 유출 여부                   0.092

                                벽, 기둥, 보, 지붕의 균열, 손상, 기타             0.097

                            방화문의 설치, 변형 및 손상, 폐쇄기능 불량, 기타            0.090
        건축물
                                 바닥의 체유, 체수, 균열, 손상, 패임              0.090

                                  계단의 변형, 손상, 고정상태 불량                0.074

                                  외관의 변형, 손상, 고정상태 불량                0.018

                               인화방지망의 변형, 손상, 고정상태 불량                0.018
       환기, 배출
        설비 등
                              방화 댐퍼의 손상, 이물질 등으로 인한 막힘               0.035

                                가연성증기경보장치의 손상, 작동 불량                 0.026
                     옥내·외설비의 방유턱, 유출방지조치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등 퇴
                                                                     0.036
                                            적 유무
       유출방지
                     집유설비, 배수구, 유분리장치의 균열, 손상, 체유, 체수, 토사 등 퇴적 유무    0.045
                     기초, 지주의 침하 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 부식 여부, 변형,
                                                                     0.053
                                     균열, 손상, 기타
                     본체부의 누설 여부, 볼트 등 풀림 여부, 도장 불량, 보냉재 손상 및 탈락
      위험물취급                                                          0.067
                                   여부, 변형, 균열, 손상, 기타
         설비
                        접지 도선의 단선, 부착부분 탈락 유무, 접지저항치 불량, 기타          0.067

                            안전장치의 부식, 손상여부, 고장 상태 불량, 기타             0.069
진단 내용
분야                                                            가중치
        항목                         세부항목

                          절연물의 손상, 열화 등 절연파괴 여부               0.286
      전선로(전력)
                        접속부의 소음, 손상, 파열, 절연유의 누출 여부           0.286
       케이블
                             접속지점 접지 시설 설치 여부                 0.228

전력,                       접속부분의 풀림, 부식, 오염, 발열여부              0.171
통신
시설     분전반                  전선 절연의 열화 또는 과열여부                 0.220

                            빗물 또는 습기로 인한 단락위험                 0.215

       통신선로              통신선로 및 장비의 과열 등 화재 위험 여부             0.143

       피뢰설비            돌침, 피뢰도선 등 손상, 변형 및 접지의 이상 유무          0.072

고열     열수송관                   균열, 손상 및 노후 상태                  0.357

                              균열, 손상 및 노후 상태                  0.836
가스     가스관
                        압력안전장치, 가스누설경보기, 긴급차단장치 등
                                                              0.836
                            안전설비의 설치상태 및 기능
        수도관,
       중수도관,                  균열, 손상 및 노후 상태                  0.183
기타     하수도관,
        쓰레기
                               화재 발생 위험 여부                    0.238
       수송관 등
(3) 천연가스인수기지 및 가스공급시설
                              진단 내용
분야                                                            가중치
        항목                         세부항목

                 저장설비, 처리설비의 외면으로 부터 보호시설까지 거리(30 미터이상)       0.243

                      가스공급시설과 화기 취급 장소까지 거리(8 미터이상)           0.243

                      저장설비 처리설비는 그 외면~ 사업소경계까지 거리             0.185

                    고압 가스공급시설 안전구획 내 설치 및 면적 기준 적절성           0.146
       배치기준
                       안전구역 고압가스공급시설간의 거리(30 미터이상)            0.146

                     가스공급시설 외면 ~ 다른 제조소 간 거리(20 미터이상)         0.146
가스               액화천연가스 저장탱크 외면 ~ 20만 세제곱미터 이상 압축기까지 거리
                                                              0.146
시설                              (30 미터이상)
기준                            안전조업 공지 확보 여부                   0.156

                        내진설계 여부 및 지진에 안전한 구조인지 여부             0.219
       기초기준
                   탱크 저부 가열 방식 (보일러 또는 전기)에 따른 화재 위험 검토       0.219

                저장탱크 간 거리(최대지름의 합의 4분의 1 이상) - 물분무설비설치 시 제외   0.167

                            저장탱크의 지반 침하, 변형 등                 0.167
      저장설비기준
                저장탱크 외면 균열 및 콘크리트 박리 상태, 철근 부식 등 탱크 외관 및 구
                                                              0.171
                                 조물의 상태
                      지하, 실내 저장탱크 설치실 내 가스폭발 방지 조치            0.171
진단 내용
분야                                                            가중치
        항목                          세부항목

                 폭발방지장치, 액면계, 물분무장치, 방류둑, 긴급차단장치, 압력저하 방지조치
                                                              0.137
                               의 구조, 기능 등의 적합성

                                기타 저장 성능의 안정성                 0.128

     가스설비 기준
      (발생, 기화,   가스설비의 재료, 구조, 강도, 성능                         0.119
       정제설비)

                                배관의 재료, 부식여부                  0.176

                        중량, 압력, 지진의 영향으로부터 안전한 구조 여부          0.143

                                 누출 여부(용접부 등)                 0.176

                                   신축 흡수 조치                   0.143

                            배관장치(펌프, 밸브, 압축기 등)의 절연           0.143

      배관설비
                                배관 지하 매설 깊이 등                 0.143
       기준
                                  수평거리 적절성                    0.143

                             자동차 충돌에 대한 영향 적절성                0.143

                                  노출배관의 적절성                   0.143

                   배관 옥외 공동구에 설치 시 기준(환기장치, 방폭, 신축, 관통부 조치)   0.143

                                 내압성능과 기밀성능                   0.143

                               압력조정장치 기능 적절성                  0.071

                          가스공급시설 가스누출 검지장치 기능 적절성             0.073

      사고예방
                         가스송출, 유입 차단 및 이송장치 기능 적절성            0.088
      설비 기준

                       정전기, 부식 방지 장치 등 기타 사고예방설비의 적절성         0.073

                    배관의 감시, 제어, 누출검지, 접지 등 사고예방설비 등의 적절성      0.073

      피해저감
                            누출조치 조치(500톤 이상 액상 탱크)            0.095
      설비 기준
     부대설비 기      액면계, 비상전력, 통신시설, 불활성가스설비, 계기실, 피뢰침등 부대설비의
                                                              0.048
        준                       구조, 기능 등 적절성

                         탱크의 색(은색, 백색), 가스 명칭(붉은색) 표시         0.007

                                  경계표지, 경계책                   0.013
      표시기준

                                  배관의 표시 및 색                  0.007



(4) 발전소시설
진단 내용
분야                                                           가중치
       항목                         세부항목

                               안전거리 확보여부                     0.058

                                  보유공지                       0.058

                                    건축물                      0.058

                              환기설비, 배출설비                     0.058

                           방유턱, 유출방지조치, 지반면                  0.058

                           집유설비, 배수구, 유분리장치                  0.058
     위치·구조 및
                               위험물 취급설비                      0.058
      설비기준
                                배관, 밸브 등                     0.058

                                 펌프설비 등                      0.058

위                                 전기설비                       0.058
험
                                 제어장치 등                      0.058
물
제                                 피뢰설비                       0.058
조
소                                표지, 게시판                     0.058
등
                                    외형                       0.029

                                  배수관 등                      0.029

                                노즐 맨홀 등                      0.029

                                    접지                       0.029

                           윈드가드(wind guard) 및 계단             0.029
     탱크의 상태
                                    통기관                      0.029

                              안전장치, 계측장치                     0.029

                                    방유제                      0.029

                             누설여부 (누설검지관 등)                  0.029

                                    주입구                      0.029

                             특수가연물 저장, 취급 상태
                                  -품명별구별                     0.021
               -높이 10 미터이하, 바닥면적 50 제곱미터이하 적재, 1 미터이상 이격 등
     특수가연물
                     표지 설치 적정 여부(품명, 최대수량, 화기취급 금지)          0.021
발전
                         살수설비 또는 대형소화기 설치 여부                 0.021
소
등                     공정 설비 및 건물 내 분진, 먼지 등의 청소상태            0.021

      발화원         가연성 분진(분체) 등 체류 여부 및 집진/환기설비 적정 여부         0.021

                          덕트(필터) 및 배기 팬의 청결 상태               0.021
진단 내용
분야                                                            가중치
         항목                        세부항목

                               자연발화 발생 가능 여부                 0.021

                             정전기 방지 장치 등 적정여부                0.021

                          전기불꽃, 마찰열, 복사열 등 점화원 여부            0.021

                       알코올, 신나 등 인화성 액체(용제)의 저장, 취급 상태       0.021

                  위험물질은 작업장 외의 별도의 장소에 보관(필요한 양만 작업장 내 보관)   0.021

                             저장/취급 물질의 반응/폭발 여부              0.021

                      기타 공정 중 발화원과 화재요인으로 작용할 요소의 유무         0.021

                                 전기설비의 접지                    0.021

                             고압·특고압 전기기계기구의 이격               0.021

      전기공급시설                   과전류·지락에 대한 보호                 0.021

                             발전소 등의 표지 및 방호시설                0.021

                           수소냉각식 발전기 검지기능 정상여부               0.021

                            전기저장장치의 화재·폭발 방지 등               0.021
      전기사용시설
                         분진·가연성 가스 등이 있는 장소의 화재방호            0.021

                      액화가스 연료연소설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치         0.021
        발전용
                              연료 가스 누설 방호 조치                 0.021
       화력설비
                        가스화로 설비의 누설 방호 및 정전기 제거 조치           0.021

2) 소방계획 및 피난계획
- 공동구시설
                               진단 내용
 분야                                                          가중치
            항목                        세부항목
유사시     비상사태별 대
                              계획의 수립 및 시행의 적절성               0.370
대비계획       비 계획


3) 소방시설등 유지관리
(1) 공항시설
                              진단 내용
분야                                                           가중치
         항목                        세부항목
        전력시설
                              소방시설 등 적절성, 적합성                0.042
       (사용, 예비)
전기
       통신시설          관제소, 송수신소, 통신소 등의 소방시설 등 적절성, 적합성       0.016

위험     포소화설비                          수원                     0.135
가압송수장치                 0.157

                           약제저장탱크                 0.138

                           약제혼합장치                 0.113

                            기동장치                  0.107
물
                          전동기 제어장치                0.097
소화
설비                       유수, 압력검지장치               0.097

                               배관 등               0.097

                            포방출구                  0.097

                            포소화전                  0.097

                            연결송액구                 0.075

                            예비동력원                 0.119



(2) 철도시설
                       진단 내용
분야                                                가중치
      항목                    세부항목

              승강장 안전문, 안전보호벽 등 화재 시 개방여부 등 적절성    0.063

      승강장        끝단의 비상 통로, 계단, 개폐시설 등의 적합성       0.054

                고상 승강장 아래 비상대피를 위한 여유 공간 여부       0.038

      역 광장            비상시 긴급차량 접근 가능 여부           0.017

                        2방향 이상 피난로 확보             0.104

                          방화 및 방연성능               0.088

              승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하)   0.104

     피난로 및
                   터널로 통하는 진입로의 비상대피 폭 확보         0.067
역사   피난설비
등
                   유도등(상시 점등) 및 비상조명등 적절성         0.083

                    휴대용비상조명등 설치, 유지 적절성           0.079

                 공기호흡기(층별 2개 이상)의 설치, 유지 적절성      0.081

                승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재(불연재료)   0.083

                 조립식 칸막이의 마감재(외부:불연, 내부:준불연)      0.068
      마감재
                      실내장식물 : 불연, 준불연, 방염         0.068

                가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재     0.053

     역무 자동화
                자동개집표기 및 비상게이트 화재 시 자동개방 여부       0.025
       설비

전기   전력시설            설치된 소방시설의 적합성, 적절성           0.021
진단 내용
분야                                                         가중치
       항목                        세부항목

                             관제기능의 정상여부                    0.013

      관제실                설치된 소방시설의 적합성, 적절성                0.016

                           경보장치의 작동 전송 여부                  0.014

                   역구내, 차량정비기지 등의 영상기록장치 정상 작동 여부          0.007

       영상
                  승강장, 대합실의 영상감지장치의 자동화재탐지설비와 연동           0.010
     기록장치 등

                      방송, 감시설비 등 안전설비의 기능 및 적합성            0.008

     정보통신 시설             설치된 소방시설의 적합성, 적절성                0.007

     신호제어 시설             설치된 소방시설의 적합성, 적절성                0.003
차량
      소방시설               설치된 소방시설의 적합성, 적절성                0.101
기지


(3) 도시철도시설

                           진단 내용
분야                                                         가중치
       항목                        세부항목

               스크린도어의 재질(불연재료 등) 및 화재 시 개방여부(수동) 등 적절성     0.144

      승강장         승강장과 지상을 직접 연결하는 특별피난 계단(지하3층 이하)        0.144

                   특별피난계단의 유도등(상시 점등) 및 비상조명등 적절성          0.118

역사
                    승강장, 대합실, 복도, 계단, 통로의 마감재(불연재료)        0.072
 등

                      조립식 칸막이의 마감재(외부:불연, 내부:준불연)          0.059
      마감재
                          실내장식물 : 불연, 준불연, 방염              0.059

                     가판대, 안내소, 공중전화부스 등 편의시설 : 불연재         0.046

      전력시설               설치된 소방시설의 적합성, 적절성                0.014

                             관제기능의 정상여부                    0.009

      관제실                설치된 소방시설의 적합성, 적절성                0.011

                           경보장치의 작동 전송 여부                  0.010
전기
                   역구내, 차량정비기지 등의 영상기록장치 정상 작동 여부          0.005

     통신설비 등    승강장, 대합실의 화상 실시간 감시 설비 기능 및 적절성(관제실, 역무실)   0.007

                   화재경보 감지 지역 화상 설비(역무실)의 기능 및 적절성         0.009
       신호
                         설치된 소방시설의 적합성, 적절성                0.005
       장치
차량     소방                설치된 소방시설의 적합성, 적절성                0.072
진단 내용
분야                                           가중치
     항목                 세부항목

정비
     시설
기지


(4) 항만시설
                   진단 내용
분야                                           가중치
       항목                  세부항목
기능
     여객이용시설         화재 위험 및 대피의 용이성          0.795
시설
     업무용, 후생
지원
      복지, 편의      화재 위험성 및 소방시설의 적절성         0.093
시설
      제공 시설
     위험안내시설    방송, 경보설비의 기능, 화재 시 안내 가능 여부   0.067

                피난시설의 위치, 화재 시 피난 가능 여부      0.121
안전
     긴급대응시설
시설
                피난시설 내 방송, 경보 설비의 설치, 기능     0.100

       점검          안전시설의 점검 및 조치 여부          0.032
(5) 공동구시설
                            진단 내용
분야                                                         가중치
       항목                         세부항목

                          소화기의 종류(A3, B5, C) 적합성           0.019

      소화기                소화기 중량(7킬로그램 이하) 적합성              0.019

                     출입구(환기구, 작업구) 부근 5개 이상 설치 여부          0.025

                  발전실(300제곱미터 미만) 등 자동소화장치 등 설치 적합성        0.117

     자동소화장치    제어반, 분전만 마다 자동소화장치 또는 소공간 용 소화용구 설치 적합성     0.117

                 케이블 접속부(절연유 포함 접속부 만) 자동소화장치 설치 적합성       0.117

                    감지기 발화지점(1미터 단위)및 온도 확인 기능 여부          0.062

지하    자동화재
                감지기 설치 위치 적합성(천장 중심부, 수직거리 30센티미터 이내)      0.049
구의    탐지설비
소방
                    감지기는 먼지, 습기(방수형) 영향을 받지 않는지 여부         0.048
시설

      유도등                  출입구 피난구유도등 적합성                  0.010

     연소방지설비             배관, 헤드, 살수구역, 송수구의 적합성             0.089

               설치위치(분기구, 인입부, 인출부, 절연유순환펌프 설치 장소, 기타 화재위
     연소방지재                                                 0.074
                      험장소) 및 길이 (시험성적서 명시)의 적합성

                       닫힌 상태 또는 자동폐쇄장치의 기능 여부              0.104
      방화벽
                         출입문(방화문) 및 관통부 마감 상태              0.107

     무선통신보조
                  무전기접속단자 설치 상태(방재실, 공동구 입구, 지상 송수구)       0.029
       설비

     통합감시시설                 119상황실과의 통신상태                  0.050

      전원설비              비상전원설비의 비상 시 전환 등 상태               0.072

     급배수설비                  배수설비의 성능 및 기능                  0.057

      조명설비           조명설비의 상태(방수형, 방폭형, 내부식성) 및 기능         0.044

                             통제실의 구획 및 통제                  0.093

                      직원(2명이상) 및 24시간 감시 체제 이상 유무          0.095
지하   중앙통제실(중
구의   앙통제설비)
                           중앙통제설비의 상태 및 기능                 0.072
부대
설비
                          무정전전원장치의 상태 및 기능                 0.088

      방재설비           이상침수경보설비, 침입감지설비의 상태 및 기능             0.023

                   출입구, 환기구 감지장치 또는 폐쇄회로 등 상태 및 기능         0.011
       출입구
                   유사 시 내부 진입 잠금장치 설치 상태 및 열쇠 보관 상태        0.011
      감시장치
                비상통신설비(비상전화, 인터폰) 또는 무선통신설비의 상태 및 기능       0.015

(6) 천연가스인수기지 및 가스공급시설
진단 내용
분야                                                     가중치
        항목                      세부항목

      물분무 설비                 복사열 노출 방호                 0.317
                        복사열 노출 방호, 가스 기화 유발
      수막 설비                                            0.106
                           둑, 방유제 등에 설치
      자동분말
                 탱크 상부 안전밸브, 펌프, 등에서 발생할 수 있는 화재에 대비   0.423
      소화 설비

                                  수원                   0.888

                              가압송수장치                   1.030

                              약제저장탱크                   0.930

위험
                              약제혼합장치                   0.723
 물
(가
                                기동장치                   0.661
스)
소화   포소화설비 (고
                             전동기 제어장치                  0.640
설비   발포, 도포에 의
     한 증기발생 억
                             유수, 압력검지장치                0.640
         제)

                                  배관 등                 0.661

                                포방출구                   0.640

                                포소화전                   0.640

                               연결송액구                   0.454

                               예비동력원                   0.785



(7) 발전소시설

                          진단 내용
분야                                                     가중치
        항목                      세부항목

                                  수원                   0.184

                              가압송수장치                   0.214

                              약제저장탱크                   0.193

                              약제혼합장치                   0.150
위험
물소                              기동장치                   0.137
      포소화설비
화설
 비                           전동기 제어장치                  0.133

                             유수, 압력검지장치                0.133

                                  배관 등                 0.137

                                포방출구                   0.133

                                포소화전                   0.133
진단 내용
분야                                                              가중치
        항목                          세부항목


                                   연결송액구                        0.094

                                   예비동력원                        0.163

                         분무도장 작업 등의 일반취급소 기준 적합성                0.163

     제조소등의 위             열처리 작업 등의 일반 취급소 기준 적합성                0.163
     치·구조 및 설비
        기준              그 밖의 위험물 취급소 설치 기준 등의 적합성               0.133

                            기타 제조소등의 시설기준 적합성                   0.105

                   고온, 고압, 액위 등 이상 시 경보장치 설치 및 기능의 적절성          0.265

                 건조기, 가열기 등 자동온도 제어장치의 기능의 적절성 및 화재 위험성
                                                                0.265
                               (간접 가열 구조 등)
                          과압을 방지하는 장치의 기능의 적절성                  0.265
                 화재 등 비상시 연료 공급 차단 등 인터록 장치 또는 긴급 차단장치 기
                                                                0.265
                                 능의 적절성
                 도장 지역 등 불꽃감지장치 설치 및 불꽃에 의한 전력차단장치 등 방호
                                                                0.326
                               장치의 기능 적절성

                        공정설비 등의 과열, 고온표면, 정기적 결함여부              0.265

        공정                      화염방지기 설치 상태                     0.265

                     폭발, 화재, 누출 방지 긴급차단장치 설치 및 기능 적합성           0.326

발전
                             계측제어장치 기능의 이상 유무                   0.204
소시
 설
                                피뢰침 등 설치 여부                     0.265
 등
                        비상발전기 등 예비 동력원의 기능 및 적절성                0.265

                      에너지저장장치, 배터리 설비 등의 화재 위험성 여부              0.326

                             기타 공정설비의 화재 위험성                    0.265

       소화기          적응성 있는 소화기 비치 여부(금수성 등 화학물질 적응성)            0.046

                 물과 급격한 반응을 발생할 수 있는 물질 보관, 취급 장소의 적응성 여
                                                                0.227
                                   부

                 분말 또는 가스계소화약제(이산화탄소 등)와 반응할 수 있는 물질 보관,
                                                                0.227
                             취급 장소의 적응성 여부

                 화재 위험이 높은 공정장치내부에 소화설비 설치 및 기능의 적절성 여부         0.232
      소화설비 등
                 제어실, 전산실 등의 플로어덕트(floor duct) 내부의 소화 설비 설치 및
                                                                0.221
                               기능의 적절성 여부

                     제어실, 전산실 등에 설치된 스프링클러설비의 적합 여부             0.170


                         공정에 설치된 기타 소화설비의 기능 적절성                0.170