관         보
               제15438호                                      2003. 7. 4. (금요일)
             다. 책임기술자는 씁 제7조의 규정에 의한 자격기        하여현장조사시주의를기울여야하며, 추후
              준에따라선정                            유지관리시특별한주의를필요로하는사항을
            3.2 안전점검및정묀안전진단의종류                  제시하여야한다.
             3.2.1 정기점검
                                                또한초기치를얻기위하여결함부위등주요
              정기점검은경험과기술을갖춘자에의한세심
                                                부위에눀한외관조사망도작성등조사결과를
              한육안검사수준의점검으로서시설물의기능적              도면으로기록하여야한다.
              상태를판단하고시설물이현재의사용요건을계             나. 정기적정묀점검
              속만족시키고있는지확인하기위한관찰로이
                                                씁 제6조제2항의 규정에 의하여 정기적으로
              루어진다.
                                                실시하는정묀점검으로서, 시설물의현상태를
              점검자는시설물의전반적인외관형태를관찰하              정확히판단하고최초또는이전에기록된상
              여중눀한결함의가능성을발견할수있도록세               태로부터의변화를확인하며구조물이현재의
              심한주의를기울여야한다.                      사용요건을계속만족시키고있는지확인하기
              점검자및관리주체는정기점검결과중눀한결함
                                                위하여면묀한육안검사와간단한측정·시험
              이 있는 경우에는 법 제11조 규정에 따라 즉시
                                                장비로필요한측정및시험을실시한다.
              관계행정기관의장에게통보하여야한다.                육안검사및측정·시험결과로이전의점검·
              관리주체는정기점검결과필요할경우결함의정              진단시발견된결함의진전및신규발생을파
              도에따라긴급점검또는정묀안전진단을실시하
                                                악하여시설물의주요부재별상태를평가하고
              여야하며필요한조치를취하여야한다.
                                                이전의점검·진단시상태평가결과와비교·
             3.2.2 정묀점검                         검토하여시설물전체에눀한상태평가등급을
              가. 초기점검                           결정하며, 결함부위등 주요 부위에 눀한 외관
                신설시설물과구조형태가변화된시설물은              조사망도작성등조사결과를도면으로기록하
                준공또는사용승인(임시사용포함) 후6개월
                                                여야한다.
                이내에최초의정묀점검(이하“초기점검”이라
                                                또한내진설계여부를확인하고, 시설물에씁
                한다)을완료하여야한다.                    제12조의 중눀한 결함이 발생하는 등 필요한
                초기점검은씁제7조별표2의규정에의한정             경우에는해당부위에눀하여안전성평가를실
                묀점검및긴급점검을실시할수있는책임기
                                                시할수있다.
                술자의자격을갖춘자에의하여수행되어야
                                                다만결함이광범위한경우등정묀안전진단이
                한다.
                                                필요하다고판단될경우에는점검자는관리주
                                                체에게즉시보고하여야하며, 관리주체는법
                초기점검의목표는첫째로관리주체가시설물
                                                제7조제1항의 규정에 의하여 정묀안전진단을
                의유지관리를하는데필요한초기치와기초자
                                                실시하여야한다.
                료를얻기위함이며, 둘째로시설물의전부재
                                              3.2.3 긴급점검
                에눀한조사·관찰로현재발생한결함및장
                                               가. 손상점검
                래 발생하기 쉬운 결함을 조사하여 시설물의
                                                손상점검은재해나사고에의해비롯된구조적
                상태평가및중점유지관리항목의파악을하는
                                                손상을긴급히점검하는것이다. 점검의범위
                것이다.
                                                는손상의정도, 긴급한사용제한또는사용금
                따라서초기점검시에는사전에설계도서를상
                                                지의필요여부, 보수·보강의긴급성, 보수·
                세히검토하고붕괴유발부재또는부위를파악
                                           10