2. 시설별 추가 진단항목
 1) 공항시설
                                        평가 기준

분야                                                  평가 점수
      항목          세부항목
                                   1점        2점       3점       4점      5점

                                           항공기에     지상용 차    지상용 차량
              저장시설 위치의 적합        항공기에 의
                                           의한 파손    량에 의한     등에 의한
              성 - 항공기 및 지상용      한 파손위험                               이상 없음
                                           위험이 일    파손위험     파손위험이
              차량에 의한 파손 위험        이 심각함
                                           부 존재함    이 심각함    일부 있음
                                           시건은 되어
                                           있으나 관계   출입금지,
              표지(출입금지, 인화성,      출입문 시건
                                            인이 아닌   인화성, 금   기타 표지
              금연 등) 및 출입문 시      이 되어 있                               이상 없음
                                           사람이 출입    연 표지     미흡
                  건 여부            지 않음
                                            할 가능이    미설치
                                              있음
                                            울타리 및
                                  울타리 및    보안시설 설   울타리 및
              울타리 및 보안시설 적                                   운영관리적
                                 보안시설 미    치되어 있으   보안시설              이상 없음
                   절성                                         인 미흡
                                   설치      나 침입 우   이 미흡
                                             려 있음
              탱크, 파이프, 주입구,
              배출구 밸브, 독(dock)    대부분의 표    표지 일부    설치 내용    표지 일부
                                                                      이상 없음
              과 기지 등 표시(연료        지 미설치     미설치      부적합      탈락
                 종류, 등급)
                                 시설 내 전
                                                    쓰레기, 식
              쓰레기, 식물, 인화성       기불꽃 발생    인화성 물             쓰레기, 식
                                                    물 등 다
              물질, 전기불꽃 발생        장비 및 인     질 일부             물 일부 방   이상 없음
                                                     수 보관,
              장비 및 활동 유무          화성 물질      보관                치
                                                      방치
                                  다수 보관
      연료저장
위험    시설 등                                          급유장비
                                                             급유장비의
 물   (급유시설                       급유장비에     급유장비      의 작동
              급유장비의 작동상태                                     손상, 노후
      및 장비)                      서 누유 다    에서 약간    상태 불량,            이상 없음
                및 누유 여부                                      등 일부 존
                                    량      의 누유     심한 손상,
                                                                재
                                                      노후
              입·출하 시설의 클립,                 접지 설치
                                                    접지선 일    접지선 피복
               접속선, 접지선 등                  되었으나
                                                    부 열화,     의 가벼운
              파이프, 필터, 펌프 등      접지 미설치    일부 탈락                      이상 없음
                                                    피복 심한    손상 등 기
              본딩(bonding), 접지상              등 기능
                                                     손상 등     타 사항
                     태                       미흡
                                                    보호조치
                                 지상 파이프    파이프의              보호조치가
                                                    가 있으나
              지상 위 파이프 상태         의 심각한    보호조치              있고 파이프
                                                    파이프 일             이상 없음
                및 보호조치           손상, 파손,   가 없거나              의 가벼운
                                                    부 손상,
                                    노후     매우 불량               손상 등
                                                     노후 등
                                                    비상차단
                                           비상차단
              비상차단장치의 위치,        비상차단장              장치 상태
                                           장치 작동             표시 부적합   이상 없음
               기능, 표시, 상태        치 미설치               및 위치
                                            불량
                                                     부적합
                                 데드맨 제어    데드맨 제    데드맨 제    데드맨 제어
              데드맨(dead man) 제     장비 없어    어장비 없    어장비 있    장비 있으나
                                                                      이상 없음
              어장비 유무 및 상태        심각한 위험     어 위험    으나 일부    기능 등 일
                                   존재        존재     위험 존재     부 부적합
                                           소화기 비    소화기 비
                                                             소화기 노후
              소화기(2개 이상) 크기,     소화기 미비    치되었으     치되었으
                                                              등 경미한   이상 없음
                   상태              치        나 개수     나 상태
                                                               부적합
                                           부족, 크기     불량