중분류    소분류          핵심(요소)기술                                  기술수준
               03                          [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
               HEM(Home Energy             - 수용가 에너지 총량절감 (10 % 이상)
               Management) 기술              - 수용가 전력 피크 저감 (10 % 이상)
                                           - 5분내 수요반응 응답 조건 만족
                                           - 최대전력관리 기능 (Peak Cut) 제공
                                           - 전력사업자 또는 수요반응 사업자 DR 프로토콜 지원


               04                          [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
               Meter Data Management       - 10만 수용가급 스마트미터 및 정보 관리 기능
               System 기술                   - 미터정보 정합성 관리 기능(Validation/Estimation)
                                           - 1시간/1주일/1달 등 기간별 수집정보 통계기능
                                           - CBL(Customer Base Line) 생성 기능
                                           - 정/복전 관리 기능
                                           - 최대전력 및 부하 관리 기능

      04       01                          - IEC 61850 또는 DNP 기반을 적용 제품을 사용하는 배
      스마트배전시   지능형 개폐장치 기술                   전급 개폐장치
      스템
               02                          [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
               친환경/지능형 변압기 기술              - 스마트 그리드 통신 기능이 가능한 배전급 변압기 제
                                             품
                                           - IEEE C57.147 또는 IEC 61099 기반의 절연유를 사용
                                             하거나 친환경 절연 매질 (고체 또는 기체)을 사용한
                                             제품
                                           - 소음레벨은 IEC 60651, 61672, 60804, 60076-10 국제
                                             표준을 기준으로 할 것


               03                          [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
               친환경 개폐장치 기술                 - IEC 61850 또는 DNP 기반을 적용한 제품
                                           - SF6가스를 사용하지 않는 기체절연 또는 고체 절연의
                                             배전급 친환경 복합 절연 개폐장치

               04                          [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
               IED(지능형전자장치)                - IEC 61850-10으로 시험받은 제품
                                           - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인
                                             정한 공인기관의 인증서
                                           - IEC 61850-3에 준한 공인인증기관 환경시험 합격

               05                          [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
               FRTU(Feeder Remote          - IEC 61850-10으로 시험받은 제품
               Terminal Unit, 배전 자동        - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인
               화용 단말 장치)                     정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의
                                             요청시 국내시험으로 갈음)
                                           - IEC 61850-3에 의한 공인인증기관 환경시험 합격


               06                          [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
               배전자동(TDAS(Total             - IEC 61850-10으로 시험받은 제품
               Distribution Automation     - IEC 61850-6, 7-1, 7-2, 7-3, 7-4, 8-1 중 한전이 인
               System)) 운영 시스템               정한 공인기관의 인증서 또는 DNP 기반제품(발주처의
                                             요청시 국내시험으로 갈음)

               07                          [아래의 요소 항목을 모두 만족할 것]
               Microgrid Energy            - IEC 61850, DNP3.0, MODBUS 지원
               Management System(MG-EMS)   - 분산전원 SCADA 기능지원
                                           - IEC61970, IEC61968 CIM 지원
                                           - 발전량예측, 부하예측, 자동발전제어, 경제급전 기능
                                             지원




                                           - 117 -