관        보
               제14981호                                     2001.12.19. (수요일)
                                             리트주”를“단주형상의것”으로하며, 제2호의“철
            제21조제5항중표를다음과같이한다.
                                             주(원형의 것을 제외한다) 및 철탑”을“기타 형상
                                             의것”으로한다.
                                            제91조제1항제2호의 표중“챙”을“챙(차양:遮陽)”
                                            으로한다.
                                            제118조제1항제2호의 표중 철탑의 경간을
                                           “400m(전선이 수평으로 2이상 있는 경우에 전선 상
                                            호간의간격이4m 미만인때에는250m)”을“400m
            제57조중 제1항의“발전기·변압기·조상기·모선”
                                            (단주인 경우에는 300m)다만, 전선이 수평으로 2이
            을“발전기·변압기·조상기·계기용변성기·모선”
                                            상있는경우에전선상호간의간격이4m 미만인때
            으로한다.
                                            에는250m”로한다.
            제61조제2항중“또는 통로를 시설하여야 한다.”를
                                            제132조의2중“지형적으로 이상적인착설이”를“지
           “또는통로를시설하여야하며기기조작에필요한공
                                            형적으로이상착설이”로한다.
            간을확보하여야한다.”로하며, 제3항을다음과같이
                                            제138조제1항의 표중 철탑의 경간“600m”를
            신설한다.
                                           “600m(단주인경우에는400m)”로한다.
             ③전기사용장소에시설하는배전반및분전반에시
                                            제139조제1항제4호 및 제2항제3호의 표중 철탑
             설하는기구및전선은쉽게점검할수있도록하고
                                           “400m”를“400m(단주인 경우에는 300m)”로 하고,
             다음의각호와같이시설하여야한다.
                                            제3항제2호의 표중“전선에”를“전선의”로 하며, 철
             1. 노출된 충전부가 있는 배전반 및 분전반은 취급
                                            탑의경간에“다만,단주인경우에는300m(전선의단
              자이외의사람이쉽게출입할수없는장소에설
                                            면적이55㎟인경동연선또는이와동등이상의세기
              치하여야한다.
                                            및굵기의연선을사용하는경우에는400m)”의단서
             2. 한개의 분전반에는 한가지 전원(1회선의 간선)
                                            조항을신설한다.
              만공급하여야한다.
                                            제150조제4항제5호의“나”.(3)중“제280조의”를
              다만, 안전확보가 충분하도록 격벽을 설치하고
                                           “제143조제4항의”로 하고, “(다) 특별고압 가공전선
              사용전압을쉽게식별할수있도록그회로의과
                                            이케이블인경우”를“특별고압가공전선이특별고압
              전류차단기가까운곳에그사용전압을표시하
                                            절연전선또는케이블인경우”로하며, 제4항제5호의
              는경우에는그러하지아니하다.
                                           “다”. (3)의“제280조의 규정에 준하는 보호망, 제
             3. 주택용 분전반의 구조는 충전부에 직접 접촉할
                                            281조의 규정에 준하는 보호선 또는 제143조제3항
              우려가없어야하며, 중간덮개가있는경우에는
                                            제3호 본문 및 제5항의”를“제143조제4항의 규정에
              착탈이용이한구조이어야한다.
                                            준하는보호망또는제143조제3항제3호본문및제5
            제72조제1항제1호의표중구성재의수직투씁면적
                                            항의”로한다. 또한, “(가) 특별고압가공전선이케이
            1㎡에눀한풍압의단위인“㎏”을“㎏f”로하고, 철주
                                            블인경우”를“(가) 특별고압 가공전선이 특별고압
            의“능형”을“마름모형”으로 하며, 지지물중 철탑을
                                            절연전선또는케이블인경우”로하며, “(나)가공약
            다음과같이한다.
                                            전류전선등이절연전선과동등이상의절연효력이
                                            있는것또는광섬유케이블인경우”를“(나) 가공약
                                            전류전선에통신케이블을사용하는경우”로하며,
                                            (다)의“지름4㎜”를“지름5㎜”로한다.
                                            제4항제5호의“라”중 (5)의“제280조에서”를“제
                                            143조제4항에서”로하고, (다)중“제281조에규정하
             또한, 제2항중“종류에”를“형상에”로하고, 제1호
                                            는보호선을”을“제143조제3항제3호 본문의 규정에
             의“목주·철주(원형의 것에 한한다) 및 철근콘크
                                          78