Source: https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_1_2010/__28.html
Legislation: bimschv_1_2010

Title: Anlage 2 Anforderungen an die Durchführung der Messungen im Betrieb

Description:
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV 1 2010)
Abschnitt 7 - Schlussvorschrift
Anlage 2 Anforderungen an die Durchführung der Messungen im Betrieb

Paragraph: 28

Full Text:
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV 1 2010)
Abschnitt 7 - Schlussvorschrift
Anlage 2 Anforderungen an die Durchführung der Messungen im Betrieb

(Fundstelle: BGBl. I 2010, 51 - 53)

**1.** **Allgemeine Anforderungen**

    **Messung des Feuchtegehaltes**

    Die Bestimmung des Feuchtegehaltes ist mit Messgeräten, die die
    elektrische Leitfähigkeit messen, durchzuführen. Andere gleichwertige
    Meßmethoden zur Bestimmung des Feuchtegehaltes können angewendet
    werden.

    **Messung von Abgasparametern**

    1.1 Die Messungen sind an der Messöffnung im Kern des Abgasstromes
        durchzuführen. Besitzt eine Feuerungsanlage mehrere Messöffnungen,
        sind die Messungen an jeder Messöffnung durchzuführen.

    1.2 Vor den Messungen ist die Funktionsfähigkeit der Messgeräte zu
        überprüfen. Die in den Betriebsanleitungen enthaltenen Anweisungen der
        Hersteller sind zu beachten.

    1.3 Die Messungen sind im ungestörten Dauerbetriebszustand der
        Feuerungsanlagen bei Nennwärmeleistung, ersatzweise bei der höchsten
        einstellbaren Wärmeleistung, so durchzuführen, dass die Ergebnisse
        repräsentativ und bei vergleichbaren Feuerungsanlagen und
        Betriebsbedingungen miteinander vergleichbar sind.

    1.4 Zur Beurteilung des Betriebszustandes sind die Druckdifferenz zwischen
        Abgas und Umgebungsluft sowie die Temperatur des Abgases zu messen.
        Das Ergebnis der Temperaturmessung nach Nummer 3.4.1 kann verwendet
        werden. Die von den Betriebsmessgeräten angezeigte Temperatur des
        Wärmeträgers im oder hinter dem Wärmeerzeuger ist zu erfassen. Bei
        Feuerungsanlagen mit mehrstufigen oder stufenlos geregelten Brennern
        ist die bei der Messung eingestellte Leistung zu erfassen.

    1.5 Das Messprogramm ist immer vollständig durchzuführen. Es soll nicht
        abgebrochen werden, wenn eine einzelne Messung negativ ausfällt.

**2.** **Messungen an Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe**

    2.1 Zur Erfüllung der Anforderungen nach Nummer 1.3 sind die Messungen bei
        einer Kesseltemperatur von mindestens 60 Grad Celsius durchzuführen.
        Bei handbeschickten Feuerungsanlagen soll darüber hinaus mit den
        Messungen fünf Minuten, nachdem die größte vom Hersteller in der
        Bedienungsanleitung genannte Brennstoffmenge auf eine für die
        Entzündung ausreichende Glutschicht aufgegeben wurde, begonnen werden.

    2.2 Die Emissionen sind jeweils zeitgleich mit dem Sauerstoffgehalt im
        Abgas als Viertelstundenmittelwert zu ermitteln. Die Emissionen sind
        mit einer eignungsgeprüften Messeinrichtung zu bestimmen. Die
        gemessenen Emissionen sind nach der Beziehung

        *            *   E
                B                                    =

            *   21 – O
                2B

            *   xE
                M

        *            *   21 – O
                2

        auf den Bezugssauerstoffgehalt umzurechnen. Es bedeuten:

        *            *   E
                B                                    =

            *   Emissionen, bezogen auf den Bezugssauerstoffgehalt

        *            *   E
                M                                    =

            *   gemessene Emissionen

        *            *   O
                2B                                    =

            *   Bezugssauerstoffgehalt in Volumenprozent

        *            *   O
                2                                    =

            *   Volumengehalt an Sauerstoff im trockenen Abgas.

    2.3 Das Ergebnis der Messungen ist nach Umrechnung auf den Normzustand und
        den Bezugssauerstoffgehalt des Abgases mit einer Dezimalstelle mehr
        als der Zahlenwert des festgelegten Emissionsgrenzwertes zu ermitteln.
        Es ist nach Nummer 4.5.1 der DIN 1333, Ausgabe Februar 1992, zu
        runden. Der Emissionsgrenzwert ist eingehalten, wenn ihn der gemessene
        Wert abzüglich der Messunsicherheit nicht überschreitet.

    2.4 Bei Messungen im Teillastbereich nach § 25 Absatz 2 ist wie folgt
        vorzugehen:

        2.4.1 Bei Feuerungsanlagen ohne Verbrennungsluftgebläse ist in den ersten
            fünf Minuten bei geöffneter und in den restlichen zehn Minuten bei
            geschlossener Verbrennungsluftklappe zu messen.

        2.4.2 Bei Feuerungsanlagen mit ungeregeltem Verbrennungsluftgebläse
            (Ein/Aus-Regelung) ist fünf Minuten bei laufendem und zehn Minuten bei
            abgeschaltetem Gebläse zu messen.

        2.4.3 Bei Feuerungsanlagen mit geregeltem Verbrennungsluftgebläse
            (Drehzahlregelung, Stufenregelung, Luftmengenregelung mittels
            Drosselscheibe, -blende oder -klappe u. Ä.) ist 15 Minuten lang mit
            verminderter Verbrennungsluftzufuhr zu messen.

**3.** **Messungen an Öl- und Gasfeuerungsanlagen**

    3.1 Zur Erfüllung der Anforderungen nach Nummer 1.3 soll bei
        Ölfeuerungsanlagen mit Zerstäubungsbrenner und bei Gasfeuerungsanlagen
        frühestens zwei Minuten nach dem Einschalten des Brenners und bei
        Ölfeuerungsanlagen mit Verdampfungsbrenner frühestens zwei Minuten
        nach dem Einstellen der Nennwärmeleistung mit den Messungen begonnen
        werden. Bei Warmwasserheizungsanlagen soll die Kesselwassertemperatur
        bei Beginn der Messungen wenigstens 60 Grad Celsius betragen. Dies
        gilt nicht für Warmwasserheizungsanlagen, deren Kessel
        bestimmungsgemäß bei Temperaturen unter 60 Grad Celsius betrieben
        werden (Brennwertgeräte, Niedertemperaturkessel mit gleitender
        Regelung).

    3.2 Die Bestimmung der Rußzahl ist nach dem Verfahren der DIN 51402, Teil
        1, Ausgabe Oktober 1986, visuell durchzuführen. Es sind drei
        Einzelmessungen vorzunehmen. Eine weitere Einzelmessung ist jeweils
        durchzuführen, wenn das beaufschlagte Filterpapier durch
        Kondensatbildung merklich feucht wurde oder einen ungleichmäßigen
        Schwärzungsgrad aufweist. Aus den Einzelmessungen ist das
        arithmetische Mittel zu bilden. Das auf die nächste ganze Zahl
        gerundete Ergebnis entspricht dieser Verordnung, wenn die festgelegte
        Rußzahl nicht überschritten wird.

    3.3 Die Prüfung des Abgases auf das Vorhandensein von Ölderivaten ist
        anhand der bei der Rußzahlbestimmung beaufschlagten Filterpapiere
        vorzunehmen. Die beaufschlagten Filterpapiere sind jeweils zunächst
        mit bloßem Auge auf Ölderivate zu untersuchen. Wird dabei eine
        Verfärbung festgestellt, ist der Filter für die Rußzahlbestimmung zu
        verwerfen. Ist eine eindeutige Entscheidung nicht möglich, muss nach
        der Rußzahlbestimmung ein Fließmitteltest nach DIN 51402, Teil 2,
        Ausgabe März 1979, durchgeführt werden. Die Anforderungen dieser
        Verordnung sind erfüllt, wenn an keiner der drei Filterproben
        Ölderivate festgestellt werden.

    3.4 Bestimmung der Abgasverluste

        3.4.1 Der Sauerstoffgehalt des Abgases sowie die Abgastemperatur sind
            quasikontinuierlich als Mittelwert über einen Zeitraum von 30 Sekunden
            jeweils zeitgleich im gleichen Punkt zu bestimmen. Die Temperatur der
            Verbrennungsluft wird in der Nähe der Ansaugöffnung des
            Wärmeerzeugers, bei raumluftunabhängigen Feuerungsanlagen an
            geeigneter Stelle im Zuführungsrohr gemessen.

            Der Abgasverlust wird aus den Mittelwerten der quasikontinuierlichen
            Messung von Abgastemperatur und Sauerstoffgehalt sowie aus den
            gemessenen Werten für Sauerstoffgehalt und Temperatur der
            Verbrennungsluft nach folgender Formel errechnet:

            *                *   q
                    A                                          = (t
                    A                                          – t
                    L                                         ) •

                *   (

                *   A

                *   + B

                *   )

            *                *   21 – O
                    2,A

            Es bedeuten:

            *                *   q
                    A                                          =

                *   Abgasverlust in Prozent

            *                *   t
                    A                                          =

                *   Abgastemperatur in Grad Celsius

            *                *   t
                    L                                          =

                *   Verbrennungslufttemperatur in Grad Celsius

            *                *   O
                    2,A                                          =

                *   Volumengehalt an Sauerstoff im trockenen Abgas in Prozent

            *                *
                *   Heizöl EL, naturbelassene
                    Pflanzenöle, Pflanzenölmethylester

                *   Gase der öffentlichen Gasversorgung

                *   Kokereigas

                *   Flüssiggas und
                    Flüssiggas-Luft-Gemische

            *                *   A =

                *   0,68

                *   0,66

                *   0,60

                *   0,63

            *                *   B =

                *   0,007

                *   0,009

                *   0,011

                *   0,008

            .

        3.4.2 Nummer 2.3 gilt entsprechend.

**4.** **Inhalt der Bescheinigung über die Überwachungsmessungen an
    Feuerungsanlagen für flüssige und gasförmige Brennstoffe**

    Die Bescheinigung nach § 14 Absatz 4 oder § 15 Absatz 5 muss
    mindestens folgende Informationen enthalten:

    **Allgemeine Informationen**

    Name und Anschrift der Schornsteinfegerin oder des Schornsteinfegers
    bzw. des Bezirksschornsteinfegermeisters

    Name und Anschrift des Eigentümers

    Aufstellort der Anlage

    Rechtliche Grundlage der Überprüfung

    Wärmetauscher: Hersteller, Typ, Jahr der Errichtung, Leistungsbereich
    und Nennleistung

    Brenner: Hersteller, Typ, Jahr der Errichtung, Leistungsbereich und
    Leistung bei der Messung

    Art des Brenners (mit Gebläse, ohne Gebläse, Verdampfungsbrenner)

    Eingesetzter Brennstoff (Bezeichnung und Nummer nach § 3 Absatz 1)

    Art der Anlage (z. B. Zentralheizung, Einzelraumfeuerungsanlage,
    Heizung mit Warmwassererzeugung, Warmwassererzeugung)

    **Messergebnis**

    Wärmeträgertemperatur

    Verbrennungslufttemperatur

    Abgastemperatur

    Sauerstoffgehalt im Abgas

    Druckdifferenz

    Ermittelter Abgasverlust unter Angabe der Messunsicherheit

    Bei Anlagen mit flüssigen Brennstoffen: Rußzahl aus allen
    Einzelmessungen sowie Mittelwert der Rußzahl

    Bei Anlagen mit flüssigen Brennstoffen: Ergebnis der Überprüfung auf
    Ölderivate

    Für die Anlage relevante Grenzwerte dieser Verordnung

    **Sonstige Überwachungstätigkeiten**

    Information über die Überprüfung der Anforderungen nach § 6 Absatz 2
    (Herstellerbescheinigung)

**5.** **Inhalt der Bescheinigung über die Überwachungsmessungen an
    Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe**

    Die Bescheinigung nach § 14 Absatz 4 oder § 15 Absatz 5 muss
    mindestens folgende Angaben enthalten:

    **Allgemeine Informationen**

    Name und Anschrift der Schornsteinfegerin oder des Schornsteinfegers
    bzw. des Bezirksschornsteinfegermeisters

    Name und Anschrift des Eigentümers

    Aufstellort der Anlage

    Rechtliche Grundlage der Überprüfung und Messung

    Feuerstätte: Hersteller, Typ, Jahr der Errichtung, Leistungsbereich
    und Nennleistung, Feuerstättenbauart, Beschickungsart

    Eingesetzter Brennstoff (Bezeichnung und Nummer nach § 3 Absatz 1)

    Art der Anlage (z. B. Zentralheizung, Einzelraumfeuerungsanlage,
    Heizung mit Warmwassererzeugung, Warmwassererzeugung)

    **Messergebnis**

    Wärmeträgertemperatur

    Abgastemperatur

    Sauerstoffgehalt im Abgas

    Druckdifferenz

    Ermittelter Staubgehalt im Abgas unter Angabe der Messunsicherheit

    Ermittelter Kohlenstoffmonoxidgehalt im Abgas unter Angabe der
    Messunsicherheit

    Für die Anlage relevante Grenzwerte dieser Verordnung

    **Sonstige Überwachungstätigkeiten**

    Ermittelter Feuchtigkeitsgehalt der in § 3 Absatz 1 Nummer 4, 5 und 6
    bis 8 genannten Brennstoffe

    Information über die Überprüfung der Anforderungen nach § 4 Absatz 1

    **Nur bei Inbetriebnahme**

    Information über die Durchführung einer Beratung nach § 4 Absatz 8

    Information über die Überprüfung der Anforderungen nach § 4 Absatz 3
    und 6, § 6 Absatz 1 (Herstellerbescheinigungen)

(zu § 2 Nummer 11, § 6)

Collections: bundestag_gesetze
BImSchV-1-2010
Level: 3.0