Source: https://www.gesetze-im-internet.de/sysstabv/__4.html
Legislation: sysstabv

Title: § 4 Verpflichtung zur Nachrüstung der Wechselrichter von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie im Niederspannungsnetz

Description:
Verordnung zur Gewährleistung der technischen Sicherheit und Systemstabilität des Elektrizitätsversorgungsnetzes (SysStabV)
Abschnitt 2 - Nachrüstung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie
§ 4 Verpflichtung zur Nachrüstung der Wechselrichter von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie im Niederspannungsnetz

Paragraph: 4

Full Text:
Verordnung zur Gewährleistung der technischen Sicherheit und Systemstabilität des Elektrizitätsversorgungsnetzes (SysStabV)
Abschnitt 2 - Nachrüstung von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie
§ 4 Verpflichtung zur Nachrüstung der Wechselrichter von Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie im Niederspannungsnetz

(1) Die Betreiber von Elektrizitätsverteilernetzen müssen
vorbehaltlich der Absätze 2 bis 5 durch entsprechende Nachrüstung
dafür sorgen, dass die an ihr Netz angeschlossenen Wechselrichter von
Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie im
Niederspannungsnetz nach § 2 Absatz 1 Nummer 1 die Anforderungen der
Anwendungsregel
[^F777569_01_BJNR163510012BJNE000401118]
VDE-AR-N 4105:2011-08,              Abschnitte 5.7.3.3, 5.7.3.4 und
8\.3.1 des Verbands der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
e. V. (VDE)
erfüllen.

[^F777569_02_BJNR163510012BJNE000401118]
(2) Für den Fall, dass eine Nachrüstung nach Absatz 1 den Austausch
des Wechselrichters erforderlich machen würde, beschränkt sich die
Pflicht zur Nachrüstung darauf, dafür zu sorgen, dass bei dem
Wechselrichter die Kennlinie „Frequenzabhängige
Wirkleistungsreduktion“ der Wechselrichter entsprechend der Richtlinie
des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e. V.
„Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“, Kapitel 2.5.3 und Bild
2\.5.3-1 sowie Kapitel 5.7.1 in der Fassung von Juni 2008
eingestellt ist. Für die Unterfrequenzabschaltung ist ein Wert von
47,5 Hertz einzustellen.

(3) Für den Fall, dass auch die Nachrüstung nach Absatz 2 den
Austausch des Wechselrichters erforderlich machen würde, beschränkt
sich die Pflicht zur Nachrüstung darauf, dafür zu sorgen, dass die
Überfrequenzabschaltung des Wechselrichters wie folgt eingestellt
wird:

1.  Ist bei dem Wechselrichter eine Frequenzeinstellung mit einer
    Auflösung von weniger als 0,1 Hertz nicht möglich, muss einer der
    folgenden Frequenzwerte in Hertz eingestellt werden: 50,30; 50,40;
    50,50; 50,60; 50,70; 50,80; 50,90 oder 51,00.

2.  Ist bei dem Wechselrichter eine Frequenzeinstellung mit einer
    Auflösung von weniger als 0,1 Hertz möglich, muss einer der folgenden
    Frequenzwerte in Hertz eingestellt werden: 50,25; 50,35; 50,45; 50,55;
    50,65; 50,75; 50,85 oder 50,95.

Der Frequenzwert ist für jeden Wechselrichter so festzulegen, dass
sich eine gleichmäßige Verteilung der Abschaltfrequenzen über die
gesamte Leistung des betroffenen Anlagenbestandes einer Regelzone
ergibt. Für die Unterfrequenzabschaltung ist ein Wert von 47,5 Hertz
einzustellen. Die Wiederzuschaltung muss bei Erreichen oder
Unterschreiten der jeweiligen Abschaltfrequenz erfolgen, das heißt
wenn die Einschaltfrequenz der Ausschaltfrequenz entspricht. Um ein
wiederholtes Ein- und Ausschalten zu verhindern, muss die
Wiedereinschaltung um mindestens 30 Sekunden verzögert erfolgen.

(4) Für den Fall, dass auch die Nachrüstung nach Absatz 3 den
Austausch des Wechselrichters erforderlich machen würde, besteht keine
Pflicht zur Nachrüstung.

[^F777569_03_BJNR163510012BJNE000401118]
(5) Eine Pflicht zur Nachrüstung besteht auch dann nicht, wenn die
Wechselrichter nach den Vorschriften des technischen Hinweises
„Rahmenbedingungen für eine Übergangsregelung zur frequenzabhängigen
Wirkleistungssteuerung von PV-Anlagen am NS-Netz“ in der Fassung von
März 2011
angeschlossen wurden.

[^F777569_01_BJNR163510012BJNE000401118]:     Zu beziehen bei VDE Verlag GmbH, Berlin (www.vde-verlag.de) und
    archivmäßig gesichert niedergelegt bei der Deutschen
    Nationalbibliothek              in Leipzig.
    Zu beziehen bei Forum Netztechnik / Netzbetrieb im VDE (FNN), Berlin
    (http://www.vde.com/de/fnn/dokumente/Seiten/technRichtlinien.aspx) und
    archivmäßig gesichert niedergelegt bei der Deutschen
    Nationalbibliothek in Leipzig (http://d-nb.info/993475817).
[^F777569_02_BJNR163510012BJNE000401118]:     Zu beziehen bei Forum Netztechnik / Netzbetrieb im VDE (FNN), Berlin
    (http://www.vde.com/de/fnn/dokumente/Seiten/Hinweise.aspx) und
    archivmäßig gesichert niedergelegt bei der Deutschen
    Nationalbibliothek in Leipzig.
[^F777569_03_BJNR163510012BJNE000401118]:

Collections: bundestag_gesetze
SysStabV
Level: 3.0