Source: https://www.gesetze-im-internet.de/abwv/__7.html
Legislation: abwv

Title: H Betreiberpflichten

Description:
Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwV)
H Betreiberpflichten

Paragraph: 7

Full Text:
Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwV)
H Betreiberpflichten

(1) Betreiber haben nachstehende Parameter im Abwasser an der
Einleitungsstelle in das Gewässer in der durchflussproportionalen
24-Stunden-Mischprobe wie folgt zu messen:

*    *   Parameter

    *   Mindesthäufigkeit

*    *   TOC

    *   Täglich

*    *   Abfiltrierbare Stoffe

    *   Täglich

*    *   N
        ges                        oder TN
        b

    *   Täglich

*    *   P
        ges

    *   Täglich

*    *   AOX

    *   Monatlich

*    *   Chrom, gesamt, Kupfer, Nickel, Zink, Blei

    *   Monatlich

*    *   Andere Schwermetalle, sofern in der wasserrechtlichen Zulassung
        begrenzt

    *   Monatlich

Bei Abwasserströmen mit nachgewiesenen geringen Schwankungen im
Volumenstrom und in der Konzentration können die Messungen nach
Maßgabe behördlicher Festlegung auch in der zeitproportional
entnommenen Probe erfolgen. Wird mit vorliegenden Datenreihen eine
deutliche Stabilität der Messergebnisse nachgewiesen, kann die
Häufigkeit der Messungen nach näherer Maßgabe behördlicher Festlegung
verringert werden.

(2) Die Jahresmittelwerte für die Parameter nach Teil C Absatz 3 und 4
errechnen sich aus den Ergebnissen der Messungen nach Absatz 1.

(3) Es ist ein Jahresbericht nach Anlage 2 Nummer 3 zu erstellen.

(4) Die Messungen der Parameter nach Absatz 1 sind nach den Analyse-
und Messverfahren nach Anlage 1 oder nach behördlich anerkannten
Überwachungsverfahren durchzuführen. Die landesrechtlichen
Vorschriften für die Selbstüberwachung bleiben von den
Betreiberpflichten nach den Absätzen 1 bis 3 unberührt.

[^F829229_25_BJNR056610997BJNE003811128]:     Der Jahresmittelwert für den TOC darf bis zu 100 mg/l betragen, wenn
    a)                                die Eliminationsrate im
    Jahresdurchschnitt bei der Vor- und Endbehandlung mindestens 90
    Prozent beträgt und

    b)                                                   im Fall einer
    biologischen Behandlung mindestens eine der folgenden Voraussetzungen
    erfüllt ist:                                         I.
    der BSB5-Wert im Ablauf beträgt höchstens 20 mg/l und die CSB-
    Schlammbelastung beträgt höchstens 0,25 kg CSB/kg organischer
    Trockensubstanz im Schlamm oder

    II.                                            die Auslegung und der
    Betrieb der Behandlungsanlage sind auf eine gezielte Nitrifikation
    ausgerichtet.

[^F829229_26_BJNR056610997BJNE003811128]: Es gilt entweder der Jahresmittelwert für TN             b
oder für N             ges             .
[^F829229_27_BJNR056610997BJNE003811128]: Der Jahresmittelwert für TN             b              und N
ges              gilt nicht bei Abwasserbehandlungsanlagen ohne
biologische Abwasserbehandlung sowie bei Abwasser aus den
Herstellungsbereichen 1, 3 und 4.
[^F829229_28_BJNR056610997BJNE003811128]: Der Jahresmittelwert für TN             b              und N
ges              für Abwasser aus Herstellungsbereich 2 kann bei TN
b              bis zu 40 mg/l und bei N             ges
bis zu 35 mg/l betragen, wenn die Eliminationsrate bei der Vor- und
Endbehandlung im Jahresdurchschnitt jeweils mindestens 70 Prozent
beträgt.
Der Jahresmittelwert gilt nicht für Abwasser, dessen
Hauptschadstofffracht aus der Herstellung von Viskosefasern stammt.
[^F829229_29_BJNR056610997BJNE003811128]:

Collections: bundestag_gesetze
AbwV
Level: 2.0