Source: https://www.gesetze-im-internet.de/strabbo_1987/__27.html
Legislation: strabbo_1987

Title: § 27 Beleuchtungsanlagen

Description:
Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (StrabBO 1987)
Vierter Abschnitt - Betriebsanlagen
§ 27 Beleuchtungsanlagen

Paragraph: 27

Full Text:
Verordnung über den Bau und Betrieb der Straßenbahnen (StrabBO 1987)
Vierter Abschnitt - Betriebsanlagen
§ 27 Beleuchtungsanlagen

(1) Beleuchtungsanlagen müssen vorhanden sein

1.  in Bereichen von Betriebsanlagen, die für den Aufenthalt von Personen
    bestimmt sind, sowie in deren Zu- und Abgängen;

2.  in Tunneln und Unterführungen, wenn sie länger als 100 m oder nicht
    durchblickbar sind.

Die Forderung nach Satz 1 kann auch durch die allgemeine
Straßenbeleuchtung erfüllt werden.

(2) Beleuchtungsanlagen müssen unter Berücksichtigung der
betrieblichen Erfordernisse so beschaffen und angeordnet sein, daß

1.  Betriebsanlagen nach Absatz 1 ohne Gefährdung benutzt werden können
    und insbesondere Bahnsteigkanten deutlich erkennbar sind,

2.  keine Signale vorgetäuscht werden,

3.  die Erkennbarkeit von Signalen nicht beeinträchtigt wird.

(3) Die Einschaltung der Beleuchtung in Tunneln muß über
nachrichtentechnische Anlagen angefordert werden können; dies gilt
nicht, wenn die Beleuchtung in Abständen von höchstens 50 m direkt
eingeschaltet werden kann. Außerdem müssen Einrichtungen vorhanden
sein, die bei Ausfall der Fahrleitungsspannung von mehr als 60
Sekunden die Beleuchtung selbsttätig einschalten. Die Beleuchtung darf
nur von Befugten ausgeschaltet werden können.

(4) Eine Sicherheitsbeleuchtung ist erforderlich für

1.  Bahnsteige, soweit es die Verkehrsbedeutung oder die betrieblichen
    Verhältnisse erfordern, insbesondere bei Haltestellen in Hoch- oder
    Tieflage,

2.  Rettungswege,

3.  Sicherheitsräume in Tunneln, ausgenommen Sicherheitsräume unter
    Bahnsteigen und Laufstegen,

4.  Notausgänge,

5.  Räume, in denen Fahrgäste bedient werden,

6.  Zu- und Abgänge von Bahnsteigen nach Nummer 1 und von Räumen nach
    Nummer 5.

(5) Die Sicherheitsbeleuchtung muß so beschaffen und angeordnet sein,
daß die Betriebsanlagen nach Absatz 4 ausreichend beleuchtet werden
können. Sie muß 0,5 Sekunden nach Ausfall der netzabhängigen
Beleuchtung im betriebsnotwendigen Umfang eingeschaltet sein. Bei
Tunneln und Notausgängen darf diese Zeit bis zu 15 Sekunden betragen,
sofern aus Gründen des Arbeitsschutzes keine kürzeren Einschaltzeiten
gefordert werden.

Collections: bundestag_gesetze
StrabBO-1987
Level: 3.0