Source: https://www.gesetze-im-internet.de/awsv/__32.html
Legislation: awsv

Title: § 32 Besondere Anforderungen an Abfüllflächen von Heizölverbraucheranlagen

Description:
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
Kapitel 3 - Technische und organisatorische Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Abschnitt 3 - Besondere Anforderungen an die Rückhaltung bei bestimmten Anlagen
§ 32 Besondere Anforderungen an Abfüllflächen von Heizölverbraucheranlagen

Paragraph: 32

Full Text:
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
Kapitel 3 - Technische und organisatorische Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
Abschnitt 3 - Besondere Anforderungen an die Rückhaltung bei bestimmten Anlagen
§ 32 Besondere Anforderungen an Abfüllflächen von Heizölverbraucheranlagen

Abfüllflächen von Heizölverbraucheranlagen bedürfen keiner
Rückhaltung, wenn die Heizölverbraucheranlage aus hierfür zugelassenen
Straßentankwagen im Vollschlauchsystem befüllt wird und hierbei eine
zugelassene selbsttätig schließende Abfüllsicherung und ein
Grenzwertgeber verwendet werden. Satz 1 gilt auch für
Heizölverbraucheranlagen mit einem Volumen von bis zu 1,25
Kubikmetern, die unter Verwendung eines selbsttätig schließenden
Zapfventils befüllt werden.

Collections: bundestag_gesetze
AwSV
Level: 4.0