Source: https://www.gesetze-im-internet.de/wassv_2/__5.html
Legislation: wassv_2

Title: § 5 Festigkeitsnachweis

Description:
Zweite Wassersicherstellungsverordnung (WasSV 2)
§ 5 Festigkeitsnachweis

Paragraph: 5

Full Text:
Zweite Wassersicherstellungsverordnung (WasSV 2)
§ 5 Festigkeitsnachweis

Die Bauteile eines Brunnens müssen folgenden Anforderungen genügen:

1.  Brunnenschacht

    a)  Es ist ein kreisförmiger Querschnitt mit möglichst kleinem Durchmesser
        zu wählen.

    b)  Nacheinander sind folgende Lastfälle anzusetzen:

        aa) eine gleichmäßig verteilte senkrechte Gebrauchslast in Geländehöhe von
            200 kN/qm,

        bb) ein gleichmäßig verteilter Außendruck (Kreisringdruck) von
            150 kN/qm.

    c)  Der Kreisringquerschnitt muß unter einem horizontal in einer Richtung
        wirkenden Bodendruck
        "p" (kN/qm)

        entweder

        aa) eine Verformung von 1% seines Durchmessers ohne Überschreitung der
            zulässigen Spannungen aufnehmen

            oder

        bb) für ein Biegemoment

a(tief)a(hoch)2
M = p(tief)o --------------- (kN x m)
2

*
    *
        *   bemessen werden

            oder

        cc) eine Scheiteldrucklast von

a(tief)a(hoch)2 x Pi
P = 1,7 x p(tief)o x --------------------- (kN/m)
2 x a(tief)i

*
    *
        *   aufnehmen.

        Hierbei bedeuten:

        P(tief)o = 50 (kN/qm)

        a(tief)a = Außenradius (m)

        a(tief)i = Innenradius (m).

2.  Brunnenrohre und Brunnenkopf

    Die als Brunnenelemente verwendeten Rohre sind nacheinander für
    folgende Lastfälle zu bemessen:

    a)  einen gleichmäßig verteilten Außendruck (Kreisringdruck) von
        200 kN/qm

    b)  unter einem horizontal in einer Richtung wirkenden Bodendruck
        "p" (kN/qm) muß eine Verformung von 1% des Durchmessers ohne
        Überschreitung der zulässigen Spannungen aufgenommen werden können.

Collections: bundestag_gesetze
WasSV-2
Level: 2.0