Source: https://www.gesetze-im-internet.de/geg/__60c.html
Legislation: geg

Title: § 60c Hydraulischer Abgleich und weitere Maßnahmen zur Heizungsoptimierung

Description:
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG)
Teil 4 - Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung
Abschnitt 1 - Aufrechterhaltung der energetischen Qualität bestehender Anlagen
Unterabschnitt 2 - Betreiberpflichten
§ 60c Hydraulischer Abgleich und weitere Maßnahmen zur Heizungsoptimierung

Paragraph: 60c

Full Text:
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG)
Teil 4 - Anlagen der Heizungs-, Kühl- und Raumlufttechnik sowie der Warmwasserversorgung
Abschnitt 1 - Aufrechterhaltung der energetischen Qualität bestehender Anlagen
Unterabschnitt 2 - Betreiberpflichten
§ 60c Hydraulischer Abgleich und weitere Maßnahmen zur Heizungsoptimierung

(1) Ein Heizungssystem mit Wasser als Wärmeträger ist nach dem Einbau
oder der Aufstellung einer Heizungsanlage zum Zweck der Inbetriebnahme
in Gebäuden mit mindestens sechs Wohnungen oder sonstigen
selbständigen Nutzungseinheiten hydraulisch abzugleichen.

(2) Die Durchführung des hydraulischen Abgleichs im Sinne dieser
Regelung beinhaltet unter Berücksichtigung aller wesentlichen
Komponenten des Heizungssystems mindestens folgende Planungs- und
Umsetzungsleistungen:

1.  eine raumweise Heizlastberechnung,

2.  eine Prüfung und nötigenfalls eine Optimierung der Heizflächen im
    Hinblick auf eine möglichst niedrige Vorlauftemperatur und

3.  die Anpassung der Vorlauftemperaturregelung.

[^F827528_05_BJNR172810020BJNE013100128]
Für die raumweise Heizlastberechnung ist das in der DIN EN 12831, Teil
1, Ausgabe September 2017, in Verbindung mit DIN/TS 12831, Teil 1,
Ausgabe April 2020,
vorgesehene Verfahren anzuwenden.

(3) Der hydraulische Abgleich ist nach Maßgabe des Verfahrens B nach
der ZVSHK-Fachregel „Optimierung von Heizungsanlagen im Bestand“, VdZ
– Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e. V., 1. aktualisierte
Neuauflage April 2022, Nummer 4.2. oder nach einem gleichwertigen
Verfahren durchzuführen.

(4) Die Bestätigung des hydraulischen Abgleichs ist einschließlich der
Einstellungswerte, der Heizlast des Gebäudes, der eingestellten
Leistung der Wärmeerzeuger und der raumweisen Heizlastberechnung, der
Auslegungstemperatur, der Einstellung der Regelung und des Drückens im
Ausdehnungsgefäß schriftlich festzuhalten und dem Verantwortlichen
mitzuteilen. Die Bestätigung nach Satz 1 ist auf Verlangen dem Mieter
unverzüglich vorzulegen. § 60a Absatz 5 Satz 4 ist entsprechend
anzuwenden.

    Für die raumweise Heizlastberechnung gilt das Verfahren der DIN EN
    12831, Teil 1, Ausgabe September 2017, in Verbindung mit DIN/TS 12831,
    Teil 1, Ausgabe April 2020, die bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu
    beziehen und beim Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert hinterlegt
    sind.
[^F827528_05_BJNR172810020BJNE013100128]:

Collections: bundestag_gesetze
GEG
Level: 5.0