Source: https://www.gesetze-im-internet.de/k_o/__8.html
Legislation: kueo

Title: Anlage 1 Anzahl der Kehrungen und Überprüfungen

Description:
Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (KÜO)
Anlage 1 Anzahl der Kehrungen und Überprüfungen

Paragraph: 8

Full Text:
Verordnung über die Kehrung und Überprüfung von Anlagen (KÜO)
Anlage 1 Anzahl der Kehrungen und Überprüfungen

(Fundstelle: BGBl. I 2009, 1295 - 1296; bzgl. einzelner Änderungen
vgl. Fußnote)

*    *   Anlagen und deren Benutzung
        (soweit sie nach § 1 der Kehrung oder Überprüfung unterliegen)

    *   Anzahl der
        Kehrungen im
        Kalenderjahr

    *   Anzahl der
        Überprüfungen

*    *   **1**

    *   **Feste Brennstoffe**

    *
    *

*    *   1.1

    *   ganzjährig regelmäßig benutzte Feuerstätte und Räucheranlage

    *   4

    *

*    *   1.2

    *   regelmäßig in der üblichen Heizperiode benutzte Feuerstätte

    *   3

    *

*    *   1.3

    *   Feuerstätte zur Verbrennung von Holzpellets (Brennstoffe nach § 3
        Absatz 1 Nummer 5a 1. BImSchV)

    *   2

    *

*    *   1.4

    *   Blockheizkraftwerk

    *   2

    *

*    *   1.5

    *   nach § 15 1. BImSchV wiederkehrend zu überwachende Feuerstätte

    *   2

    *

*    *   1.6

    *   mehr als gelegentlich, aber nicht regelmäßig benutzte Feuerstätte und
        Räucheranlage

    *   2

    *

*    *   1.7

    *   gelegentlich benutzte Feuerstätte und Räucheranlage

    *   1

    *

*    *   1.8

    *   notwendige Verbrennungsluft- und Abluftanlagen

    *
    *   einmal im
        Kalenderjahr

*    *   1.9

    *   betriebsbereite, jedoch dauernd unbenutzte Feuerstätte

    *
    *   einmal im
        Kalenderjahr

*    *   **2**

    *   **Flüssige Brennstoffe**

    *
    *

*    *   2.1

    *   regelmäßig benutzte Feuerstätte

    *   3

    *

*    *   2.2

    *   mehr als gelegentlich, aber nicht regelmäßig benutzte Feuerstätte

    *   2

    *

*    *   2.3

    *   gelegentlich benutzte Feuerstätte

    *   1

    *

*    *   2.4

    *   Verbrennungsluft- und Abluftanlagen von Anlagen nach
        Nummer 2.1 – 2.3

    *
    *   einmal im
        Kalenderjahr

*    *   2.5

    *   betriebsbereite, jedoch dauernd unbenutzte Feuerstätte

    *
    *   einmal im
        Kalenderjahr

*    *   2.6

    *   nach § 15 1. BImSchV oder der 44. BImSchV wiederkehrend zu
        überwachende Feuerstätte

    *
    *   einmal im
        Kalenderjahr

*    *   2.7

    *   Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe, ortsfester Verbrennungsmotor und
        Brennstoffzellenheizgerät

    *
    *   einmal im
        Kalenderjahr

*    *   2.8

    *   Anlage nach Nummer 2.6, die mit schwefelarmem Heizöl nach DIN 51603
        Teil 1 oder anderen leichten Heizölen mit gleichwertiger Qualität
        betrieben wird, sofern es sich um eine raumluftabhängige
        Brennwertfeuerstätte an einer Abgasanlage für Überdruck oder eine
        raumluftunabhängige Feuerstätte handelt

    *
    *   einmal in
        jedem zweiten Kalenderjahr

*    *   2.9

    *   Anlage nach Nummer 2.7, die mit schwefelarmem Heizöl nach DIN 51603
        Teil 1 oder anderen leichten Heizölen mit gleichwertiger Qualität
        betrieben wird

    *
    *   einmal in
        jedem zweiten Kalenderjahr

*    *   2.10

    *   Anlage nach Nummer 2.8 mit selbstkalibrierender kontinuierlicher
        Regelung des Verbrennungsprozesses

    *
    *   einmal in
        jedem dritten Kalenderjahr

*    *   2.11

    *   ortsfeste Netzersatzanlage (Notstromaggregat)

    *
    *   einmal in
        jedem dritten Kalenderjahr

*    *   **3**

    *   **Gasförmige Brennstoffe**

    *
    *

*    *   3.1

    *   raumluftabhängige Feuerstätte

    *
    *   einmal im
        Kalenderjahr

*    *   3.2

    *   raumluftunabhängige Feuerstätte

    *
    *   einmal in
        jedem zweiten Kalenderjahr

*    *   3.3

    *   raumluftabhängige Brennwertfeuerstätte an einer Abgasanlage für
        Überdruck

    *
    *   einmal in
        jedem zweiten Kalenderjahr

*    *   3.4

    *   Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe, ortsfester Verbrennungsmotor und
        Brennstoffzellenheizgerät

    *
    *   einmal in
        jedem zweiten Kalenderjahr

*    *   3.5

    *   Anlage nach 3.2 oder 3.3 mit selbstkalibrierender kontinuierlicher
        Regelung des Verbrennungsprozesses

    *
    *   einmal in
        jedem dritten Kalenderjahr

Collections: bundestag_gesetze
KÜO
Level: 2.0