Source: https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_17_2013/__28.html
Legislation: bimschv_17_2013

Title: Anlage 7 Energieeffizienz von Abfallverbrennungsanlagen

Description:
Siebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV 17 2013)
Abschnitt 5 - Schlussvorschriften
Anlage 7 Energieeffizienz von Abfallverbrennungsanlagen

Paragraph: 28

Full Text:
Siebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV 17 2013)
Abschnitt 5 - Schlussvorschriften
Anlage 7 Energieeffizienz von Abfallverbrennungsanlagen

(Fundstelle: BGBl. 2024 I Nr. 43, S. 12)

*    *   Mindestanforderungen an Energieeffizienzwerte (in Prozent)

*    *   Anlage

    *   Feste Siedlungsabfälle und sonstige nicht gefährliche Abfälle sowie
        gefährliche Holzabfälle

    *   Gefährliche Abfälle
[^F829040_02_BJNR104400013BJNE003800130]
        mit Ausnahme von gefährlichen Holzabfällen

    *   Klärschlamm

*    *   Elektrischer Gesamt-
[^F829040_03_BJNR104400013BJNE003800130]
        wirkungsgrad (brutto)
[^F829040_04_BJNR104400013BJNE003800130]
        ,

    *   Brutto-
[^F829040_05_BJNR104400013BJNE003800130]
        energieeffizienz

    *   Kesselwirkungsgrad

*    *   Bestehende Anlage

    *   20

    *[^F829040_06_BJNR104400013BJNE003800130]
   72

    *   60

    *[^F829040_07_BJNR104400013BJNE003800130]
   60

*    *   Alle anderen Anlagen

    *   25

*    *   **

Erläuterung:

Die Energieeffizienzwerte für die Verbrennung von nicht gefährlichen
Abfällen, ausgenommen Klärschlamm, und von gefährlichen Holzabfällen
werden wie folgt ausgedrückt:

Elektrischer Bruttowirkungsgrad bei einer Abfallverbrennungsanlage
oder einem Teil einer Abfallverbrennungsanlage, die mit einer
Kondensationsturbine Strom erzeugt; Bruttoenergieeffizienz bei einer
Abfallverbrennungsanlage oder einem Teil einer
Abfallverbrennungsanlage, die:

•   nur Wärme erzeugt, oder

•   mit einer Gegendruckturbine Strom und mit dem die Turbine verlassenden
    Dampf Wärme erzeugt.

Dies wird wie folgt ausgedrückt:

*    *   Elektrischer Bruttowirkungsgrad

    *        ![bgbl1_2024_j00430_0010.jpg](bgbl1_2024_j00430_0010.jpg)

*    *   Bruttoenergieeffizienz

    *        ![bgbl1_2024_j00430_0020.jpg](bgbl1_2024_j00430_0020.jpg)

   Dabei ist:

*    *   •

    *   Q
        b                       :

    *   Wärmeleistung, die vom Kessel erzeugt wird, in MW;

*    *   •

    *   Q
        de                       :

    *   direkt abgegebene Wärmeleistung (als Dampf oder Heißwasser) abzüglich
        der Wärmeleistung des Rücklaufs, in MW;

*    *   •

    *   Q
        he                       :

    *   Wärmeleistung, die den Wärmetauschern auf der Primärseite zugeführt
        wird, in MW;

*    *   •

    *   Q
        i                       :

    *[^F829040_08_BJNR104400013BJNE003800130]
   Wärmeleistung (als Dampf oder Heißwasser), die intern genutzt wird (z.
        B. zur Abgasaufheizung oder Entnahme vor
        Entnahmekondensationsturbinen), in MW
        ;

*    *   •

    *   Q
        th                       :

    *   Wärmeeintrag in die thermischen Behandlungseinrichtungen (zum Beispiel
        Feuerraum) einschließlich der Abfälle und Hilfsbrennstoffe, die
        kontinuierlich genutzt werden (ausgenommen zum Beispiel für die
        Anfahrphase), in MW
        th                       , ausgedrückt als unterer Heizwert;

*    *   •

    *   W
        e                       :

    *   Erzeugte elektrische Leistung in MW.

Die Energieeffizienzwerte für die Verbrennung von Klärschlamm und
gefährlichen Abfällen (ausgenommen gefährliche Holzabfälle) werden als
Kesselwirkungsgrad ausgedrückt.

**

    Der Energieeffizienzwert gilt nur, wenn ein Abhitzekessel anwendbar
    ist.
[^F829040_02_BJNR104400013BJNE003800130]:     Die Energieeffizienzwerte für den elektrischen Bruttowirkungsgrad
    gelten nur für Anlagen oder Teile von Anlagen, die mit einer
    Kondensationsturbine Strom erzeugen, unter Berücksichtigung möglicher
    Entnahmen vor Entnahmekondensationsturbinen.
[^F829040_03_BJNR104400013BJNE003800130]:     Ein Energieeffizienzwert von bis zu 35 Prozent kann durch höhere
    Dampfzustände erreicht werden.
[^F829040_04_BJNR104400013BJNE003800130]:     Die Energieeffizienzwerte für die Bruttoenergieeffizienz gelten nur
    für Anlagen oder Teile von Anlagen, die nur Wärme erzeugen oder die
    mit einer Gegendruckturbine Strom und aus dem Dampf aus der Turbine
    Wärme erzeugen.
[^F829040_05_BJNR104400013BJNE003800130]:     Eine höhere Bruttoenergieeffizienz, die sogar über 100 Prozent
    hinausgeht, kann erreicht werden, wenn ein Abgaskondensator verwendet
    wird.
[^F829040_06_BJNR104400013BJNE003800130]:     Bei der Verbrennung von Klärschlamm ist der Kesselwirkungsgrad stark
    abhängig vom Wassergehalt des Klärschlamms, der in die Feuerung
    eingeleitet wird.
[^F829040_07_BJNR104400013BJNE003800130]:     Dies schließt Energie zur Wasserverdampfung bei abwasserfreiem Betrieb
    ein.
[^F829040_08_BJNR104400013BJNE003800130]:

Collections: bundestag_gesetze
BImSchV-17-2013
Level: 3.0