Source: https://www.gesetze-im-internet.de/geg/__115.html
Legislation: geg

Title: Anlage 2 Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Nichtwohngebäude)

Description:
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG)
Teil 9 - Übergangsvorschriften
Anlage 2 Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Nichtwohngebäude)

Paragraph: 115

Full Text:
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG)
Teil 9 - Übergangsvorschriften
Anlage 2 Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Nichtwohngebäude)

(Fundstelle: BGBl. I 2020, 1769 - 1773)

*    *   Nummer

    *   Bauteile/Systeme

    *   Eigenschaft
        (zu den Nummern 1.1 bis 1.13)

    *   Referenzausführung/Wert
        (Maßeinheit)

*    *
    *
    *   Raum-
        Solltemperaturen
        im Heizfall
        ≥ 19 °C

    *   Raum-
        Solltemperaturen
        im Heizfall
        von 12 bis < 19 °C

*    *   1.1

    *   Außenwand (einschließlich Einbauten, wie Rollladen-
        kästen), Geschossdecke
        gegen Außenluft

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U = 0,28 W/(m
        2                     ·K)

    *   U = 0,35 W/(m
        2                     ·K)

*    *   1.2

    *   Vorhangfassade
        (siehe auch Nummer 1.14)

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U = 1,4 W/(m
        2                     ·K)

    *   U = 1,9 W/(m
        2                     ·K)

*    *   Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung

    *   g = 0,48

    *   g = 0,60

*    *   Lichttransmissionsgrad der Verglasung

    *   τ
        v,D65,SNA                      = 0,72

    *   τ
        v,D65,SNA                      = 0,78

*    *   1.3

    *   Wand gegen Erdreich,
        Bodenplatte, Wände und Decken zu unbeheizten
        Räumen (außer Abseitenwände nach Nummer 1.4)

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U = 0,35 W/(m
        2                     ·K)

    *   U = 0,35 W/(m
        2                     ·K)

*    *   1.4

    *   Dach (soweit nicht unter Nummer 1.5), oberste Geschossdecke, Wände zu
        Abseiten

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U = 0,20 W/(m
        2                     ·K)

    *   U = 0,35 W/(m
        2                     ·K)

*    *   1.5

    *   Glasdächer

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U
        W                      = 2,7 W/(m
        2                     ·K)

    *   U
        W                      = 2,7 W/(m
        2                     ·K)

*    *   Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung

    *   g = 0,63

    *   g = 0,63

*    *   Lichttransmissionsgrad der Verglasung

    *   τ
        v,D65,SNA                      = 0,76

    *   τ
        v,D65,SNA                      = 0,76

*    *   1.6

    *   Lichtbänder

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U
        W                      = 2,4 W/(m
        2                     ·K)

    *   U
        W                      = 2,4 W/(m
        2                     ·K)

*    *   Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung

    *   g = 0,55

    *   g = 0,55

*    *   Lichttransmissionsgrad der Verglasung

    *   τ
        v,D65,SNA                      = 0,48

    *   τ
        v,D65,SNA                      = 0,48

*    *   1.7

    *   Lichtkuppeln

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U
        W                      = 2,7 W/(m
        2                     ·K)

    *   U
        W                      = 2,7 W/(m
        2                     ·K)

*    *   Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung

    *   g = 0,64

    *   g = 0,64

*    *   Lichttransmissionsgrad der Verglasung

    *   τ
        v,D65,SNA                      = 0,59

    *   τ
        v,D65,SNA                      = 0,59

*    *   1.8

    *   Fenster, Fenstertüren
        (siehe auch Nummer 1.14)

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U
        W                      = 1,3 W/(m
        2                     ·K)

    *   U
        W                      = 1,9 W/(m
        2                     ·K)

*    *   Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung

    *   g = 0,60

    *   g = 0,60

*    *   Lichttransmissionsgrad der Verglasung

    *   τ
        v,D65,SNA                      = 0,78

    *   τ
        v,D65,SNA                      = 0,78

*    *   1.9

    *   Dachflächenfenster
        (siehe auch Nummer 1.14)

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U
        W                      = 1,4 W/(m
        2                     ·K)

    *   U
        W                      = 1,9 W/(m
        2                     ·K)

*    *   Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung

    *   g = 0,60

    *   g = 0,60

*    *   Lichttransmissionsgrad der Verglasung

    *   τ
        v,D65,SNA                      = 0,78

    *   τ
        v,D65,SNA                      = 0,78

*    *   1.10

    *   Außentüren; Türen gegen unbeheizte Räume; Tore

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U = 1,8 W/(m
        2                     ·K)

    *   U = 2,9 W/(m
        2                     ·K)

*    *   1.11

    *   Bauteile in den Nummern 1.1
        und 1.3 bis 1.10

    *   Wärmebrückenzuschlag

    *   ΔU
        WB                      =
        0,05 W/(m
        2                     ·K)

    *   ΔU
        WB                      =
        0,1 W/(m
        2                     ·K)

*    *   1.12

    *   Gebäudedichtheit

    *   Kategorie nach DIN V 18599-2: 2018-09 Tabelle 7

    *   Kategorie I

*    *   1.13

    *   Tageslichtversorgung bei Sonnen- oder Blendschutz oder bei Sonnen- und
        Blendschutz

    *   Tageslichtversorgungsfaktor C
        TL,Vers,SA                      nach DIN V 18599-4: 2018-09

    *
        •   kein Sonnen- oder Blendschutz
            vorhanden: 0,70

        •   Blendschutz vorhanden: 0,15

*    *   1.14

    *   Sonnenschutzvorrichtung

    *   Für das Referenzgebäude ist die tatsächliche Sonnenschutzvorrichtung
        des zu errichtenden Gebäudes anzunehmen; sie ergibt sich
        gegebenenfalls aus den Anforderungen zum sommerlichen Wärmeschutz nach
        § 14 oder aus Erfordernissen des Blendschutzes.
        Soweit hierfür Sonnenschutzverglasung zum Einsatz kommt, sind für
        diese Verglasung folgende Kennwerte anzusetzen:

        •   anstelle der Werte der Nummer 1.2

            –   Gesamtenergiedurchlassgrad der
                Verglasung g                 g = 0,35

            –   Lichttransmissionsgrad der
                Verglasung τ
                v,D65,SNA                                               τ
                v,D65,SNA                                  = 0,58

        •   anstelle der Werte der Nummern 1.8 und 1.9:

            –   Gesamtenergiedurchlassgrad der
                Verglasung g                 g = 0,35

            –   Lichttransmissionsgrad der
                Verglasung τ
                v,D65,SNA                                              τ
                v,D65,SNA                                  = 0,62

*    *   2

    *   Solare Wärmegewinne über opake Bauteile

    *   Wie beim zu errichtenden Gebäude

*    *   3.1

    *   Beleuchtungsart

    *   direkt/indirekt mit elektronischem Vorschaltgerät und stabförmiger
        Leuchtstofflampe

*    *   3.2

    *   Regelung der Beleuchtung

    *   Präsenzkontrolle:

        –   in Zonen der Nutzungen 4, 15 bis 19, 21
            und 31\*:                         mit Präsenzmelder

        –   im Übrigen:                                 manuell

        Konstantlichtkontrolle/tageslichtabhängige Kontrolle:

        –   in Zonen der Nutzungen 5, 9, 10, 14, 22.1 bis 22.3, 29, 37 bis 40\*:
            Konstantlichtkontrolle gemäß DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.4.6

        –   in Zonen der Nutzungen 1 bis 4, 8, 12, 28, 31 und 36\*:
            tageslichtabhängige Kontrolle, Kontrollart „gedimmt, nicht
            ausschaltend“ gemäß DIN V 18599-4: 2018-09 Abschnitt 5.5.4
            (einschließlich Konstantlichtkontrolle)

        –   im Übrigen:                                 manuell

*    *   4.1

    *   Heizung (Raumhöhen ≤ 4 m)

        –   Wärmeerzeuger

    *   Brennwertkessel (verbessert, nach 1994) nach DIN V 18599-5: 2018-09,
        Erdgas, Aufstellung außerhalb der thermischen Hülle, Wasserinhalt
        *                      0,15 l/kW

*    *   4.2

    *   Heizung (Raumhöhen ≤ 4 m)

        –   Wärmeverteilung

    *
        –   *bei statischer Heizung und Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in
            RLT-Anlage):*
            Zweirohrnetz, außen liegende Verteilleitungen im unbeheizten Bereich,
            innen liegende Steigstränge, innen liegende Anbindeleitungen,
            Systemtemperatur 55/45 °C, ausschließlich statisch hydraulisch
            abgeglichen, Δp const, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, Pumpe mit
            intermittierendem Betrieb, keine Überströmventile, für den
            Referenzfall sind die Rohrleitungslängen und die Umgebungstemperaturen
            gemäß den Standardwerten nach DIN V 18599-5: 2018-09 zu ermitteln.

        –   *bei zentralem RLT-Gerät:*
            Zweirohrnetz, Systemtemperatur 70/55 °C, ausschließlich statisch
            hydraulisch abgeglichen, Δp const, Pumpe auf Bedarf ausgelegt, für den
            Referenzfall sind die Rohrleitungslängen und die Lage der
            Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Gebäude anzunehmen.

*    *   4.3

    *   Heizung (Raumhöhen ≤ 4 m)

        –   Wärmeübergabe

    *
        –   *bei statischer Heizung:*
            freie Heizflächen an der Außenwand (bei Anordnung vor Glasflächen mit
            Strahlungsschutz), ausschließlich statisch hydraulisch abgeglichen,
            P-Regler (nicht zertifiziert), keine Hilfsenergie

        –   *bei Umluftheizung (dezentrale Nachheizung in RLT-Anlage):*
            Regelgröße Raumtemperatur, hohe Regelgüte.

*    *   4.4

    *   Heizung (Raumhöhen > 4 m)

    *   *Dezentrales Heizsystem:*
        Wärmeerzeuger gemäß DIN V 18599-5: 2018-09 Tabelle 52:

        –   Dezentraler Warmlufterzeuger

        –   nicht kondensierend

        –   Leistung 25 bis 50 kW je Gerät

        –   Energieträger Erdgas

        –   Leistungsregelung 1 (einstufig oder mehrstufig/modulierend ohne
            Anpassung der Verbrennungsluftmenge)

        Wärmeübergabe gemäß DIN V 18599-5: 2018-09 Tabelle 16 und Tabelle 22:

        –   Radialventilator, Auslass horizontal, ohne Warmluftrückführung,
            Raumtemperaturregelung P-Regler (nicht zertifiziert)

*    *   5.1

    *   Warmwasser

        –   zentrales System

    *   *Wärmeerzeuger:*
        allgemeine Randbedingungen gemäß DIN V 18599-8: 2018-09 Tabelle 6,
        Solaranlage mit Flachkollektor (nach 1998) zur ausschließlichen
        Trinkwassererwärmung nach DIN V 18599-8: 2018-09 mit Standardwerten
        gemäß Tabelle 19 bzw. Abschnitt 6.4.3, jedoch abweichend auch für
        zentral warmwasserversorgte Nettogrundflächen über 3 000 m
        2
        Restbedarf über Wärmeerzeuger der Heizung
        *Wärmespeicherung:*
        bivalenter, außerhalb der thermischen Hülle aufgestellter Speicher
        nach DIN V 18599-8: 2018-09 Abschnitt 6.4.3
        *Wärmeverteilung:*
        mit Zirkulation, für den Referenzfall sind die Rohrleitungslänge und
        die Lage der Rohrleitungen wie beim zu errichtenden Gebäude
        anzunehmen.

*    *   5.2

    *   Warmwasser

        –   dezentrales System

    *   hydraulisch geregelter Elektro-Durchlauferhitzer, eine Zapfstelle und
        6 Meter Leitungslänge
        pro Gerät bei Gebäudezonen, die einen Warmwasserbedarf von höchstens
        200 Wh / (m
        2                      · d) aufweisen

*    *   6.1

    *   Raumlufttechnik

        –   Abluftanlage

    *   spezifische Leistungsaufnahme Ventilator P
        SFP                      = 1,0 kW/(m
        3                     /s)

*    *   6.2

    *   Raumlufttechnik

        –   Zu- und Abluftanlage

    *
        –   Luftvolumenstromregelung:

            Soweit für Zonen der Nutzungen 4, 8, 9, 12, 13, 23, 24, 35, 37 und
            40\* eine Zu- und Abluftanlage vorgesehen wird, ist diese mit
            bedarfsabhängiger Luftvolumenstromregelung Kategorie IDA-C4 gemäß DIN
            V 18599-7: 2018-09 Abschnitt 5.8.1 auszulegen.

        –   Spezifische Leistungsaufnahme:

            –   Zuluftventilator P
                SFP                                  = 1,5 kW/(m
                3                                 /s)

            –   Abluftventilator P
                SFP                                  = 1,0 kW/(m
                3                                 /s)

            Erweiterte P
            SFP                           -Zuschläge nach DIN EN 16798-3: 2017-11
            Abschnitt 9.5.2.2 können für HEPA-Filter, Gasfilter sowie
            Wärmerückführungsbauteile der Klassen H2 oder H1 nach DIN EN
            13053:2007-11 angerechnet werden.

        –   Wärmerückgewinnung über Plattenwärmeübertrager:

            Temperaturänderungsgrad*
            t,comp                            = 0,6

            Zulufttemperatur        18 °C

            Druckverhältniszahl      f
            P                            = 0,4

        –   Luftkanalführung:        innerhalb des Gebäudes

        –   bei Kühlfunktion:       Auslegung für 6/12 °C,
            keine indirekte Verdunstungskühlung

*    *   6.3

    *   Raumlufttechnik

        –   Luftbefeuchtung

    *   für den Referenzfall ist die Einrichtung zur Luftbefeuchtung wie beim
        zu errichtenden Gebäude anzunehmen

*    *   6.4

    *   Raumlufttechnik

        –   Nur-Luft-Klimaanlagen

    *   *als kühllastgeregeltes Variabel-Volumenstrom-System ausgeführt:*
        Druckverhältniszahl:      f
        P                      = 0,4
        konstanter Vordruck
        Luftkanalführung: innerhalb des Gebäudes

*    *   7

    *   Raumkühlung

    *
        –   *Kältesystem:*
            Kaltwasser-Ventilatorkonvektor, Brüstungsgerät
            Kaltwassertemperatur      14/18 °C

        –   *Kaltwasserkreis Raumkühlung:*
            Überströmung         10 %
            spezifische elektrische Leistung der Verteilung P
            d,spez                            = 30 W
            el                           /kW
            Kälte
            hydraulisch abgeglichen,
            geregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,
            saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach
            DIN V 18599-7: 2018-09, Anhang D

*    *   8

    *   Kälteerzeugung

    *   *Erzeuger:*
        Kolben/Scrollverdichter mehrstufig schaltbar, R134a, außenluftgekühlt,
        kein Speicher, Baualterfaktor f
        c,B                      = 1,0, Freikühlfaktor f
        FC                      = 1,0
        *Kaltwassertemperatur:*

        –   bei mehr als 5 000 m
            2                            mittels Raumkühlung
            konditionierter Nettogrundfläche, für diesen
            Konditionierungsanteil            14/18 °C

        –   im Übrigen:                  6/12 °C

        *Kaltwasserkreis Erzeuger inklusive RLT-Kühlung*                     :
        Überströmung                 30 %
        spezifische elektrische Leistung der Verteilung P
        d,spez                      = 20 W
        el                     /kW
        Kälte
        hydraulisch abgeglichen,
        ungeregelte Pumpe, Pumpe hydraulisch entkoppelt,
        saisonale sowie Nacht- und Wochenendabschaltung nach DIN V 18599-7:
        2018-09, Anhang D,
        Verteilung außerhalb der konditionierten Zone.
[^F812398_10_BJNR172810020BJNE011800000]
        Der Primärenergiebedarf für das Kühlsystem und die Kühlfunktion der
        raumlufttechnischen Anlage darf für Zonen der Nutzungen 1 bis 3, 8,
        10, 16, 18 bis 20 und 31
        nur zu 50 % angerechnet werden.

*    *   9

    *   Gebäudeautomation

    *   Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09

*    *

   Nutzungen nach Tabelle 5 der DIN V 18599-10: 2018-09.
[^F812398_10_BJNR172810020BJNE011800000]: 
(zu § 19)

Collections: bundestag_gesetze
GEG
Level: 3.0