Source: https://www.gesetze-im-internet.de/feuao/__5.html
Legislation: feuao

Title: § 5 Ableitung der Abgase

Description:
Anordnung über Feuerungsanlagen, Anlagen zur Verteilung von Wärme und zur Warmwasserversorgung sowie Brennstofflagerung (FeuAO)
§ 5 Ableitung der Abgase

Paragraph: 5

Full Text:
Anordnung über Feuerungsanlagen, Anlagen zur Verteilung von Wärme und zur Warmwasserversorgung sowie Brennstofflagerung (FeuAO)
§ 5 Ableitung der Abgase

(1) Die Ableitung der Abgase der Feuerstätten über Dach muß so
erfolgen, daß ihr Abtransport mit der Luftströmung gewährleistet ist.

(2) Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten bei Feuerstätten mit einer
Gesamtnennwärmeleistung bis 1 MW als erfüllt, wenn die Mündungen der
Schornsteine und der anderen über Dach führenden Abgasanlagen

1.  die höchste Kante des Daches mit einer Neigung von mehr als
    20 Grad um mindestens 40 cm

2.  die Flächen des Daches mit einer Neigung von
    20 Grad oder weniger um mindestens 1 m und

3.  Aufbauten des Daches, die den Schornsteinen oder anderen Abgasanlagen
    näher liegen, als deren 1,5fache Höhe über Dach beträgt, um mindestens
    1 m

überragen. Bei Dächern mit Brüstungen ist durch Höherführung der
Mündungen und durch Brüstungsöffnungen sicherzustellen, daß ein
gefährliches Ansammeln von Abgasen nicht eintritt.

(3) Abweichend von Absatz 2 genügt bei raumluftunabhängigen
Gasfeuerstätten mit einer Nennwärmeleistung bis 30 kW, deren Abgase
mit Hilfe eines Ventilators abgeführt werden, ein Abstand der Mündung
von der Dachfläche von mindestens 40 cm.

(4) Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten bei Feuerstätten mit einer
Gesamtnennwärmeleistung von mehr als 1 MW als erfüllt, wenn die
Mündungen der Schornsteine und der anderen über Dach führenden
Abgasanlagen die höchste Kante des Daches mit einer Neigung von
20 Grad oder mehr um mindestens 3 m überragen und mindestens 10 m über
der Geländeoberfläche liegen. Bei einer Dachneigung von weniger als
20 Grad ist die Höhe der Mündung auf einen fiktiven Dachfirst zu
beziehen, dessen Höhe unter Zugrundelegung einer Dachneigung von
20 Grad berechnet wird.

(5) Die Mündungen von Schornsteinen und anderen Abgasanlagen müssen zu
Lüftungsöffnungen und Fenstern so angeordnet sein, daß Gefahren oder
unzumutbare Belästigungen, auch für Nachbarn, nicht entstehen.

Collections: bundestag_gesetze
FeuAO
Level: 2.0