Source: https://www.gesetze-im-internet.de/esanmv/__4.html
Legislation: esanmv

Title: 6.1 Solarkollektoranlagen (Solarthermische Anlagen)

Description:
Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach § 35c des Einkommensteuergesetzes (ESanMV)
6.1 Solarkollektoranlagen (Solarthermische Anlagen)

Paragraph: 4

Full Text:
Verordnung zur Bestimmung von Mindestanforderungen für energetische Maßnahmen bei zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden nach § 35c des Einkommensteuergesetzes (ESanMV)
6.1 Solarkollektoranlagen (Solarthermische Anlagen)

Die Anlagen sind so zu realisieren, dass erneuerbare Energien im
Gebäude oder in unmittelbarer Nähe zum versorgten Gebäude genutzt
werden.

Nicht förderfähig sind solarthermische Anlagen mit Kollektoren ohne
transparente Abdeckung auf der Frontseite (zum Beispiel
Schwimmbadabsorber).

Die Anlagen müssen die folgenden technischen Mindestanforderungen
erfüllen:

–   Unabhängige Prüfung/Zertifizierung nach Solar-Keymark eines nach ISO
    17025 akkreditierten Prüfinstituts im Sinne des § 71e des
    Gebäudeenergiegesetzes.

–   Jährlicher Kollektorertrag Q
    kOl                    für flüssigkeitsdurchströmte Kollektoren von
    mindestens 525 kWh/m
    2                   . Der Nachweis von Q
    kOl                    erfolgt auf Basis der Kollektorerträge bei
    25 °C und 50 °C am Standort Würzburg und berechnet sich wie folgt: Q
    kOl                    = 0,38 (W25/A
    ap                    – C
    eff                   ) + 0,71 (W50/A
    ap                    – C
    eff                   ).

Abweichend zu der in den übergreifenden technischen
Mindestanforderungen genannten messtechnischen Erfassung der
Energieverbräuche sowie aller erzeugten Wärmemengen eines
regenerativen Wärmeerzeugers gilt für solarthermische Anlagen
Folgendes:

–   Die Anlagen müssen mit einem Funktionskontrollgerät (Solarregelung)
    ausgestattet sein (Luftkollektoren sind ausgenommen).

–   Bei Vakuumröhren- und Vakuumflachkollektoren ab 20 m
    2                    oder Flachkollektoren ab 30 m
    2                    ist die Erfassung der solaren Erträge im
    Kollektorkreislauf erforderlich, zum Beispiel mit einem
    Wärmemengenzähler oder einer Solarregelung mit entsprechender Option.

–   Wenn nur eine Solarkollektoranlage ausschließlich für die
    Warmwasserbereitung errichtet oder diese durch zusätzliche
    Solarkollektoren erweitert wird, ist der hydraulische Abgleich nicht
    notwendig.

Collections: bundestag_gesetze
ESanMV
Level: 2.0