Source: https://www.gesetze-im-internet.de/abwv/__7.html
Legislation: abwv

Title: Anhang 53 Fotografische Prozesse (Silberhalogenid-Fotografie)

Description:
Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwV)
Anhang 53 Fotografische Prozesse (Silberhalogenid-Fotografie)

Paragraph: 7

Full Text:
Verordnung über Anforderungen an das Einleiten von Abwasser in Gewässer (AbwV)
Anhang 53 Fotografische Prozesse (Silberhalogenid-Fotografie)

(Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2004, 1177 - 1179)

**A** **Anwendungsbereich**

(1) Dieser Anhang gilt für Abwasser, dessen Schadstofffracht im
Wesentlichen aus fotografischen Prozessen der Silberhalogenid-
Fotografie oder aus der Behandlung von flüssigen Abfällen aus diesen
Prozessen stammt. Teil B gilt für den Ort des Anfalls des Abwassers.
(2) Dieser Anhang gilt nicht für Abwasser aus

1.  indirekten Kühlsystemen und der Betriebswasseraufbereitung,

2.  anderen fotochemische Prozessen, die nicht Absatz 1 zuzuordnen sind,

3.  Betrieben mit einem Film- und Papierdurchsatz von nicht mehr als 200 m
    2                    je Jahr, wenn kein Abwasser aus der Behandlung
    von Bädern anfällt.

**B** **Allgemeine Anforderungen**

(1) Die Schadstofffracht ist so gering zu halten, wie dies durch
folgende Maßnahmen möglich ist:

1.  getrennte Erfassung von Fixier-, Entwickler-, Bleich- und
    Bleichfixierbädern sowie deren Badüberläufe zur Badbehandlung,

2.  Verminderung von Badverschleppungen durch geeignete Verfahren wie
    Spritzschutz, verschleppungsarmer Film- und Papiertransport,

3.  Einsparung von Spülwasser durch geeignete Verfahren wie
    Kaskadenspülung, Wassersparschaltung und Kreislaufführung,

4.  Rückführung von Fixierbädern mit Ausnahme des Röntgen- und
    Mikrofilmbereichs in einen Recyclingprozess bei einem Papier- und
    Filmdurchsatz von mehr als 3 000 m
    2                    je Jahr.

5.  Rückführung von Fixierbädern, Bleichfixierbädern, Bleichbädern und
    Farbentwicklern in einen Recyclingprozess bei einem Papier- und
    Filmdurchsatz von mehr als 30 000 m
    2                    je Jahr.

(2) Das Abwasser aus der Behandlung von Bleich- und Bleichfixierbädern
darf keine organischen Komplexbildner enthalten, die einen DOC-
Abbaugrad nach 28 Tagen von 80 Prozent entsprechend dem Verfahren nach
Anlage 1 Nummer 406 nicht erreichen.
(3) Bei der Behandlung von Bädern darf Chlor oder Hypochlorit nicht
angewendet werden.
(4) Der Nachweis, dass die Anforderungen nach Absatz 2 und 3
eingehalten sind, kann dadurch erbracht werden, dass die eingesetzten
Betriebs- und Hilfsstoffe in einem Betriebstagebuch aufgeführt werden
und deren Verwendung belegt wird sowie Herstellerangaben vorliegen,
nach denen die Stoffe, die im Abwasser nicht enthalten sein dürfen, in
den eingesetzten Betriebs- und Hilfsstoffen nicht vorkommen.

**C** **Anforderungen an das Abwasser für die Einleitungsstelle**

An das Abwasser werden für die Einleitungsstelle in das Gewässer keine
zusätzlichen Anforderungen gestellt.

**D** **Anforderungen an das Abwasser vor Vermischung**

(1) An das Abwasser werden vor Vermischung mit anderem Abwasser
folgende Anforderungen gestellt:

1.  Abwasser aus der Behandlung von Bädern

    *        *
        *   Qualifizierte Stichprobe oder
            2-Stunden-Mischprobe

        *   Stichprobe

    *        *   mg/l

        *   mg/l

    *        *   Silber

        *   0,7

        *   -

    *        *   Adsorbierbare organisch gebundene Halogene (AOX)

        *   -

        *   0,5

    *        *   Chrom, gesamt

        *   0,5

        *   -

    *        *   Chrom VI

        *   -

        *   0,1

    *        *   Zinn

        *   0,5

        *   -

    *        *   Quecksilber

        *   0,05

        *   -

    *        *   Cadmium

        *   0,05

        *   -

    *        *   Cyanid, gesamt

        *   2

        *   -

2.  Spülwasser

    In Betrieben mit einem Film- und Papierdurchsatz von über 3 000 m
    2                    je Jahr dürfen bei der Einleitung von Spülwasser
    in Abhängigkeit von der Betriebsgröße folgende Frachtwerte für Silber
    nicht überschritten werden:

    *        *   Film- und Papierdurchsatz in m
            2                              je Jahr

        *   Silber-Fracht
            mg/qm

    *        *   mehr als 3 000 bis 30 000

        *

    *        *   - Schwarz/Weiß- und Röntgenfotografie

        *   50

    *        *   - Farbfotografie

        *   70

    *        *   mehr als 30 000

        *   30

(2) Eine in Absatz 1 für einen Film- und Papierdurchsatz von mehr als
3 000 bis 30 000 m
2              je Jahr bestimmte Anforderung für Silber gilt auch als
eingehalten, wenn eine durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
oder sonst nach Landesrecht zugelassene Abwasserbehandlungsanlage oder
eine andere gleichwertige Einrichtung zur Minderung der Silberfracht
eingebaut und betrieben, regelmäßig entsprechend der Zulassung
gewartet sowie vor Inbetriebnahme und in regelmäßigen Abständen von
nicht länger als 5 Jahren nach Landesrecht auf ihren ordnungsgemäßen
Zustand überprüft wird.

Collections: bundestag_gesetze
AbwV
Level: 2.0