Source: https://www.gesetze-im-internet.de/ebo/__9.html
Legislation: ebo

Title: Anlage 3 Ermittlung der Grenzlinie bei Oberleitung

Description:
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)
Unterer Teil der Grenzlinie
Anlage 3 Ermittlung der Grenzlinie bei Oberleitung

Paragraph: 9

Full Text:
Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)
Unterer Teil der Grenzlinie
Anlage 3 Ermittlung der Grenzlinie bei Oberleitung

(Fundstelle: BGBl. I 1991, Nr. 30 Anlageband S. 10 - 12)

1 Die halben Breitenmaße der Grenzlinie bei Oberleitung sind durch
Addition folgender horizontal wirkender Einflußgrößen zu berechnen:
1\.1 Halbes Breitenmaß des Stromabnehmers,
1\.2 Schwingung des Stromabnehmers,
1\.3 Auslenkung des Stromabnehmers im Gleisbogen,
1\.4 Verschiebung infolge der Stellung eines Fahrzeugs im Gleisbogen
und unter Berücksichtigung der Spurweite des Gleises (Ausladung),
1\.5 Verschiebung aus quasistatischer Seitenneigung, die sich beim
Stand eines Fahrzeugs in einem Gleis mit Überhöhung oder bei Fahrt in
einem Gleisbogen mit Überhöhungsfehlbetrag ergibt, wobei nur der Wert
in Ansatz gebracht wird, der den bereits in 1.2 enthaltenen Anteil von
66 mm überschreitet,
1\.6 Zufallsbedingte Verschiebungen aus Gleislageunregelmäßigkeiten;
hierbei darf die geringe Wahrscheinlichkeit des gleichzeitigen
Auftretens aller ungünstigen Einflüsse berücksichtigen werden.
1\.7 Mindestabstand von der Oberleitung

*    *   Nennspannung
        kV

    *[^bjnr215630967bjne008001308_01_BJNR215630967BJNE008001308]
   Abstand
        mm

*    *   Wechselstrom

    *   15

    *   150

    *   (100)

*    *   Wechselstrom

    *   25

    *   220

    *   (150)

*    *   Gleichstrom

    *   1,5

    *   35

    *   (25)

*    *   Gleichstrom

    *   3

    *   50

    *   (35)

2 Die Verschiebungen nach 1.2 bis 1.6 dürfen bei Geschwindigkeiten bis
160 km/h auch nach den folgenden Tabellen ermittelt werden:
2\.1 Schwingung und Auslenkung (zu 1.2 und 1.3)

*    *   Arbeitshöhe des Stromabnehmers
        mm

    *[^bjnr215630967bjne008001308_02_BJNR215630967BJNE008001308]
   Verschiebung
        mm

*    *   6500

    *   170

*    *   5000

    *   110

Zwischenwerte dürfen geradlinig eingeschaltet werden.
2\.2 Ausladung bei Radien von 100 m und mehr (zu 1.4)

*    *   Radius
        m

    *   Ausladung
        mm

*    *   Spurweite

    *   Spurweite

*    *   ≤ 1445 mm

    *   ≤ 1470 mm

*    *   100

    *
    *   43

*    *   120

    *
    *   39

*    *   150

    *
    *   34

*    *   200

    *
    *   30

*    *   250

    *   15

    *   28

*    *   300

    *   13

    *   26

*    *   400

    *   11

    *   24

*    *   500

    *   10

    *   23

*    *   600

    *   9

    *   22

*    *   800

    *   8

    *   21

*    *   1000

    *   8

    *   20

*    *   2000

    *   6

    *   19

*    *   3000

    *   6

    *   18

*    *   **ₒₒ**

    *   5

    *   18

Zwischenwerte dürfen geradlinig eingeschaltet werden.
2\.3 Verschiebung aus quasistatischer Seitenneigung (zu 1.5)

*    *   Arbeitshöhe des
        Stromabnehmers

    *   Verschiebung
        bei Überhöhung oder Überhöhungsfehlbetrag
        mm

*    *   66

    *   100

    *   130

    *   150

    *   160

*    *   mm

    *   mm

*    *   6500

    *   0

    *   31

    *   58

    *   76

    *   85

*    *   5000

    *   0

    *   23

    *   44

    *   57

    *   64

Zwischenwerte dürfen geradlinig eingeschaltet werden.

2\.4 Zufallsbedingte Verschiebungen (zu 1.6)

*    *   Arbeitshöhe des
        Stromabnehmers

    *   Verschiebung

*    *
    *   bei nicht festgelegtem
        Gleis

    *   bei festgelegtem
        Gleis

    *   bei festgelegtem Gleis
        und einem Überhöhungs-
        oder Querhöhenfehler
        ≤ 5 mm

*    *   mm

    *   mm

*    *   6500

    *   99

    *   95

    *   32

*    *   6000

    *   92

    *   87

    *   29

*    *   5500

    *   85

    *   80

    *   27

*    *   5000

    *   79

    *   73

    *   25

Zwischenwerte dürfen geradlinig eingeschaltet werden.
3 Mindestfahrdrahthöhe über Schienenoberkante

*    *   Nennspannung
        kV

    *   Höhe
        mm

*    *   Wechselstrom

    *   15

    *   4950

*    *   Wechselstrom

    *   25

    *   5020

*    *   Gleichstrom

    *   1,5

    *   4850

*    *   Gleichstrom

    *   3

    *   4865

    Die Werte in Klammern dürfen nur bei vorübergehender Annäherung des
    Stromabnehmers an ortsfeste Bauteile angewendet werden.
[^bjnr215630967bjne008001308_01_BJNR215630967BJNE008001308]:     Bei einem Neigungskoeffizienten s = 0,225
[^bjnr215630967bjne008001308_02_BJNR215630967BJNE008001308]: 
(zu § 10)

Collections: bundestag_gesetze
EBO
Level: 3.0