Source: https://www.gesetze-im-internet.de/geg/__115.html
Legislation: geg

Title: Anlage 1 Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Wohngebäude)

Description:
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG)
Teil 9 - Übergangsvorschriften
Anlage 1 Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Wohngebäude)

Paragraph: 115

Full Text:
Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden (GEG)
Teil 9 - Übergangsvorschriften
Anlage 1 Technische Ausführung des Referenzgebäudes (Wohngebäude)

(Fundstelle: BGBl. I 2020, 1767 - 1768; bezüglich der einzelnen
Änderungen vgl. Fußnote)

*    *   Nummer

    *   Bauteile/Systeme

    *   Referenzausführung/Wert (Maßeinheit)

*    *   Eigenschaft
        (zu den Nummern 1.1 bis 4)

    *

*    *   1.1

    *   Außenwand (einschließlich Einbauten, wie Rollladenkästen),
        Geschossdecke gegen Außenluft

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U = 0,28 W/(m
        2                     ·K)

*    *   1.2

    *   Außenwand gegen Erdreich, Bodenplatte, Wände und Decken zu unbeheizten
        Räumen

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U = 0,35 W/(m
        2                     ·K)

*    *   1.3

    *   Dach, oberste Geschossdecke, Wände zu Abseiten

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U = 0,20 W/(m
        2                     ·K)

*    *   1.4

    *   Fenster, Fenstertüren

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U
        W                      = 1,3 W/(m
        2                     ·K)

*    *   Gesamtenergiedurchlassgrad
        der Verglasung

    *   Bei Berechnung nach

        •   DIN V 4108-6: 2003-06:
            g*                            = 0,60

        •   DIN V 18599-2: 2018-09:
            g = 0,60

*    *   1.5

    *   Dachflächenfenster, Glasdächer und Lichtbänder

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U
        W                      = 1,4 W/(m
        2                     ·K)

*    *   Gesamtenergiedurchlassgrad
        der Verglasung

    *   Bei Berechnung nach

        •   DIN V 4108-6: 2003-06:
            g*                            = 0,60

        •   DIN V 18599-2: 2018-09:
            g = 0,60

*    *   1.6

    *   Lichtkuppeln

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U
        W                      = 2,7 W/(m
        2                     ·K)

*    *   Gesamtenergiedurchlassgrad
        der Verglasung

    *   Bei Berechnung nach

        •   DIN V 4108-6: 2003-06:
            g*                            = 0,64

        •   DIN V 18599-2: 2018-09:
            g = 0,64

*    *   1.7

    *   Außentüren; Türen gegen unbeheizte Räume

    *   Wärmedurchgangskoeffizient

    *   U = 1,8 W/(m
        2                     ·K)

*    *   2

    *   Bauteile nach den Nummern 1.1 bis 1.7

    *   Wärmebrückenzuschlag

    *   ΔU
        WB                      = 0,05 W/(m
        2                     ·K)

*    *   3

    *   Solare Wärmegewinne über opake Bauteile

    *   wie das zu errichtende Gebäude

*    *   4

    *   Luftdichtheit der Gebäudehülle

    *   Bemessungswert n
        50

    *   Bei Berechnung nach

        •   DIN V 4108-6: 2003-06:
            mit Dichtheitsprüfung

        •   DIN V 18599-2: 2018-09:
            nach Kategorie I

*    *   5

    *   Sonnenschutzvorrichtung

    *   keine Sonnenschutzvorrichtung

*    *   6

    *   Heizungsanlage

    *
        •   Wärmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert, bei der Berechnung
            nach § 20 Absatz 1 nach 1994), Erdgas, Aufstellung:

            –   für Gebäude bis zu 500 m
                2                                  Gebäudenutzfläche innerhalb der
                thermischen Hülle

            –   für Gebäude mit mehr als 500 m
                2                                  Gebäudenutzfläche außerhalb der
                thermischen Hülle

        •   Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem innerhalb der
            wärmeübertragenden Umfassungsfläche, innen liegende Stränge und
            Anbindeleitungen, Standard-Leitungslängen nach DIN V 4701-10: 2003-08
            Tabelle 5.3-2, Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt, Δp const),
            Rohrnetz ausschließlich statisch hydraulisch abgeglichen

        •   Wärmeübergabe mit freien statischen Heizflächen, Anordnung an normaler
            Außenwand, Thermostatventile mit Proportionalbereich 1 K nach DIN V
            4701-10: 2003-08 bzw. P-Regler (nicht zertifiziert) nach DIN V
            18599-5: 2018-09

*    *   7

    *   Anlage zur Warmwasserbereitung

    *
        •   zentrale Warmwasserbereitung

        •   gemeinsame Wärmebereitung mit Heizungsanlage nach Nummer 6

        •   bei Berechnung nach § 20 Absatz 1:

            allgemeine Randbedingungen gemäß DIN V 18599-8: 2018-09 Tabelle 6,
            Solaranlage mit Flachkollektor nach 1998 sowie Speicher ausgelegt
            gemäß DIN V 18599-8: 2018-09 Abschnitt 6.4.3

        •   bei Berechnung nach § 20 Absatz 2:

            Solaranlage mit Flachkollektor zur ausschließlichen
            Trinkwassererwärmung entsprechend den Vorgaben nach DIN V 4701-10:
            2003-08 Tabelle 5.1-10 mit Speicher, indirekt beheizt (stehend),
            gleiche Aufstellung wie Wärmeerzeuger,

            –   kleine Solaranlage bei A
                N                                  ≤ 500 m
                2                                  (bivalenter Solarspeicher

            –   große Solaranlage bei A
                N                                  > 500 m
                2

        •   Verteilsystem mit Zirkulation, innerhalb der wärmeübertragenden
            Umfassungsfläche, innen liegende Stränge, gemeinsame
            Installationswand, Standard-Leitungslängen nach DIN V 4701-10: 2003-08
            Tabelle 5.1-2

*    *   8

    *   Kühlung

    *   keine Kühlung

*    *   9

    *   Lüftung

    *   zentrale Abluftanlage mit Außenwandluftdurchlässen (ALD), nicht
        bedarfsgeführt mit geregeltem DC-Ventilator,

        •   DIN V 4701: 2003-08: Anlagen-Luftwechsel n
            A                            = 0,4 h
            -1

        •   DIN-V 18599-10: 2018-09: nutzungsbedingter Mindestaußenluftwechsel n
            Nutz                           : 0,5 h
            -1

*    *   10

    *   Gebäudeautomation

    *   Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09

(zu § 18 Absatz 1)

Collections: bundestag_gesetze
GEG
Level: 3.0