Source: https://www.gesetze-im-internet.de/bimschv_1_2010/__28.html
Legislation: bimschv_1_2010

Title: Anlage 4 Anforderungen bei der Typprüfung

Description:
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV 1 2010)
Abschnitt 7 - Schlussvorschrift
Anlage 4 Anforderungen bei der Typprüfung

Paragraph: 28

Full Text:
Erste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchV 1 2010)
Abschnitt 7 - Schlussvorschrift
Anlage 4 Anforderungen bei der Typprüfung

(Fundstelle: BGBl. I 2010, 55 - 56)

**1.** **Emissionsgrenzwerte und Mindestwirkungsgrade für
    Einzelraumfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe (Anforderungen bei
    der Typprüfung)**

    *        *
        *
        *   Stufe 1:
            Errichtung ab dem
            22\. März 2010

        *   Stufe 2:
            Errichtung nach dem 31. Dezember 2014

        *   Errichtung ab dem 22. März 2010

    *        *   Feuerstättenart

        *   Technische
            Regeln

        *   CO
            [g/m
            3                             ]

        *   Staub
            [g/m
            3                             ]

        *   CO
            [g/m
            3                             ]

        *   Staub
            [g/m
            3                             ]

        *   Mindest-
            wirkungsgrad
            [%]

    *        *   Raumheizer
            mit Flachfeuerung

        *   DIN EN 13240
            (Ausgabe Oktober 2005) Zeitbrand

        *   2,0

        *   0,075

        *   1,25

        *   0,04

        *   73

    *        *   Raumheizer
            mit Füllfeuerung

        *   DIN EN 13240
            (Ausgabe Oktober 2005) Dauerbrand

        *   2,5

        *   0,075

        *   1,25

        *   0,04

        *   70

    *        *   Speichereinzel-
            feuerstätten

        *   DIN EN 15250/A1
            (Ausgabe Juni 2007)

        *   2,0

        *   0,075

        *   1,25

        *   0,04

        *   75

    *        *   Kamineinsätze
            (geschlossene
            Betriebsweise)

        *   DIN EN 13229
            (Ausgabe Oktober 2005)

        *   2,0

        *   0,075

        *   1,25

        *   0,04

        *   75

    *        *   Kachelofeneinsätze
            mit Flachfeuerung

        *   DIN EN 13229/A1
            (Ausgabe Oktober 2005)

        *   2,0

        *   0,075

        *   1,25

        *   0,04

        *   80

    *        *   Kachelofeneinsätze
            mit Füllfeuerung

        *   DIN EN 13229/A1
            (Ausgabe Oktober 2005)

        *   2,5

        *   0,075

        *   1,25

        *   0,04

        *   80

    *        *   Herde

        *   DIN EN 12815
            (Ausgabe September 2005)

        *   3,0

        *   0,075

        *   1,50

        *   0,04

        *   70

    *        *   Heizungsherde

        *   DIN EN 12815
            (Ausgabe September 2005)

        *   3,5

        *   0,075

        *   1,50

        *   0,04

        *   75

    *        *   Pelletöfen ohne
            Wassertasche

        *   DIN EN 14785
            (Ausgabe September 2006)

        *   0,40

        *   0,05

        *   0,25

        *   0,03

        *   85

    *        *   Pelletöfen mit
            Wassertasche

        *   DIN EN 14785
            (Ausgabe September 2006)

        *   0,40

        *   0,03

        *   0,25

        *   0,02

        *   90

    .

    Sonstige Einzelraumfeuerungsanlagen zum Beheizen, die nicht einer in
    der Tabelle genannten Feuerstättenart bzw. technischen Regeln
    zuzuordnen sind, müssen die Anforderungen der Raumheizer mit
    Flachfeuerung (DIN EN 13240, Ausgabe Oktober 2005) einhalten.

    Sonstige Einzelraumfeuerungsanlagen zum Kochen und Backen bzw. zum
    Kochen, Backen und Heizen, die nicht einer in der Tabelle genannten
    Feuerstättenart bzw. technischen Regeln unterzuordnen sind, müssen die
    Anforderungen für Herde (DIN EN 12815, Ausgabe September 2005)
    einhalten.

    Typprüfungen können nur von benannten Stellen durchgeführt werden, die
    Prüfungen entsprechend den Normen nach der Richtlinie 89/106/EWG des
    Rates vom 21. Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und
    Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über Bauprodukte (ABl. L
    40 vom 11.2.1989, S. 12), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr.
    1882/2003 (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1) geändert worden ist,
    durchführen dürfen.

**2.** **Grenzwerte für Anlagen mit den in § 3 Absatz 1 Nummer 8 und 13
    genannten Brennstoffen (Anforderungen bei der Typprüfung)**

    Dioxine und Furane:
    0,1  ng/m
    3

    Stickstoffoxide:
    Anlagen, die ab dem 22. März 2010 errichtet werden:
    0,6   g/m
    3

    Anlagen, die nach dem 31. Dezember 2014 errichtet werden:
    0,5   g/m
    3

    Kohlenstoffmonoxid:
    0,25  g/m
    3                   .

**3.** **Durchführung der Messungen und Bestimmung des Wirkungsgrades:**

    3.1 **Kohlenstoffmonoxid**

        Die Ermittlung der Kohlenstoffmonoxidemissionen erfolgt bei
        Nennwärmeleistung als Mittelwert über die Abbrandperiode nach den
        entsprechenden Normen. Bei Anlagen für Brennstoffe nach § 3 Absatz 1
        Nummer 8 erfolgt die Messung der Kohlenstoffmonoxidemissionen parallel
        zur Messung der Stickstoffoxidemissionen.

    3.2 **Staub**

        Die Ermittlung der staubförmigen Emissionen erfolgt bei
        Nennwärmeleistung als Halbstundenmittelwert (Messbeginn drei Minuten
        nach Brennstoffaufgabe) nach VDI 2066 Blatt 1, Ausgabe November 2006,
        oder nach dem Zertifizierungsprogramm DINplus in Anlehnung an VDI 2066
        Blatt 1, Ausgabe November 2006. Andere Verfahren können bei
        Gleichwertigkeit ebenso angewendet werden.

    3.3 **Wirkungsgrad**

        Die Bestimmung des Wirkungsgrades erfolgt bei Nennwärmeleistung über
        Abgasverlust und Brennstoffdurchsatz nach den entsprechenden Normen.

    3.4 **Stickstoffoxide**

        Die Ermittlung erfolgt nach DIN EN 14792, Ausgabe April 2006. Die
        Probenahmedauer beträgt eine halbe Stunde bei Nennwärmeleistung; es
        sind mindestens drei Bestimmungen für jede Brennstoffart
        durchzuführen.

    3.5 **Dioxine und Furane**

        Die Ermittlung erfolgt nach DIN EN 1948, Ausgabe Juni 2006. Die
        Probenahmedauer beträgt sechs Stunden bei Nennwärmeleistung; es sind
        mindestens drei Bestimmungen für jede Brennstoffart durchzuführen.

Collections: bundestag_gesetze
BImSchV-1-2010
Level: 3.0