盐城市盐都区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）苏0903都民初字第250号
原告柏某某，居民。
委托代理人许斌、赵龙生，江苏鼎盛湖律师事务所律师。
被告盐城百乐物业服务有限公司，住所地在盐城市城南新区新都街道戴庄路8号紫薇花园物业楼。
法定代表人任某某，该公司总经理。
委托代理人张洁雯，该公司项目经理。
被告盐城市中一房地产开发有限公司，住所地在盐城市城南新区新都街道办事处新丰村五组。
法定代表人臧某某，该公司董事长。
上述两被告共同委托代理人郭霞普、陈紫娟，江苏瑞信律师事务所律师。
被告江苏省电力公司盐城供电公司，住所地在盐城市解放南路189号。
负责人刘某某，该公司总经理。
原告柏某某诉被告盐城百乐物业服务有限公司（以下简称百乐物业公司）、盐城市中一房地产开发有限公司（以下简称中一房地产公司）、江苏省电力公司盐城供电公司（以下简称盐城供电公司）财产损害赔偿纠纷一案，本院于2016年1月6日立案后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告柏某某的委托代理人许斌，被告百乐物业公司法定代表人任玉梅的委托代理人张洁雯及被告中一房地产公司法定代表人臧社进的委托代理人郭霞普，被告盐城供电公司负责人刘华伟经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告柏某某诉称，我系被告中一公司开发的紫薇花园小区50号楼506室业主，该小区由被告百乐物业公司提供物业服务，被告盐城供电公司提供供用电服务。2013年7月7日，我将自有的苏J×××××号轿车停放在我所购买的位于紫薇花园小区2#地下车库17号停车位，次日凌晨2时许,百乐物业公司通知我将轿车移出车库，我遂即赶到车库，但为时已晚，车辆已全部浸泡在水中，无法移动，致我的车辆严重受损。车辆维修后使用时又出现点火变压器、点火圈故障，与车辆被水淹有直接关联。现请求法院根据侵权责任法的规定，判令被告百乐物业公司赔偿车辆修理费1700元、拖车费200元计1900元，被告中一公司及被告盐城供电公司承担连带赔偿责任。
被告百乐物业公司辩称，原告车辆被淹是事实，但发生该起事故的责任不在我公司。其理由如下：1、当日深夜突降暴雨，虽持续时间短，但瞬时雨量大，导致地面积水短时间内倒灌车库，这是车辆被淹的直接原因，属于不可抗力；2、险情一出现，我公司就积极采取措施，并迅速通知业主，已尽合理注意义务和充分防御的责任；3、安装在地下车库内的供电设施由被告盐城供电公司建设、设计、施工和管理，当日深夜电闸遇水自动跳闸，使车库内排水系统无法正常使用，这也是车辆被淹的原因之一，其责任应由被告盐城供电公司承担；4、我公司收取原告的费用，仅是人防工程的能耗费用，我公司没有看管维护原告车辆的法定职责。综上，请求法院驳回原告对我公司的诉讼请求。
被告中一公司的辩称同被告百乐物业公司的辩称基本相一致，另辩称：1、我公司开发的紫薇花园2#地下车库符合国家强制性规定，具备车库使用功能，车辆被淹系不可抗力所致；2、被告盐城供电公司安装的供电设施位于地下车库以下0.5米处，不符合国家的相关规定，其设计和安装的缺陷导致进水跳闸，使地下车库的排水系统无法使用，最终发生车辆被淹事故。我公司申请追加盐城铭城建筑设计院有限公司、盐城电力设计院有限公司为本案被告或第三人，参与诉讼并承担相应责任。3、原告以2013年10月17日车辆熄火为由，认为熄火是由车辆被淹所致，没有依据，车辆被淹后行驶了三个多月，不可能有关联。
被告盐城供电公司辩称未到庭参加诉讼，亦未作书面答辩。
经审理查明：原告柏某某系被告中一公司开发的紫薇花园小区50号楼506室业主，该小区由被告百乐物业公司提供物业服务，被告盐城供电公司提供供用电服务。该小区2#地下人防工程亦由被告中一公司开发，小区的供用电设施亦放置于该人防工程地下，并由被告盐城供电公司履行正常的电力运行和维护管理职责。被告中一公司将该地下人防工程作地下车库使用，并于2010年4月1日被告中一公司收取原告柏某某租金70110元（不含税），将其所有的2#地下车库17号停车位租赁给柏某某使用，使用期限为20年。该地下停车场的物业服务费等费用由物业公司按规定收取，主要用于停车场所及设备的维保、能耗和管理。原告柏某某将其自有的苏J×××××号帕萨特轿车正常停放于17号地下停车位。2012年12月7日，中一房地产公司与百乐物业公司签订前期物业服务合同，约定：中一房地产公司选聘百乐物业公司对盐城市紫薇花园提供前期物业管理服务事宜，物业服务包括物业共用部位及共用设施设备的运行、维修、养护和管理，车辆停放管理，公共秩序维护、安全防范等事项的协助管理等内容，百乐物业公司对人防车库车位按每月300元/个的标准向车位使用人收取停车费，百乐物业公司应与停车场车位使用人签订书面的停车管理服务协议，明确双方在车位使用及停车管理服务等方面的权利义务，以及其他事项。被告百乐物业公司按协议约定向各固定停车位使用人收取停车费。原告于2010年2月10日购买该苏J×××××号帕萨特轿车，车辆价格为181800元。2013年7月7日原告将其车辆停放于17号车位后，当日夜降暴雨，出口处道路上的雨水迅速倒灌车库，致地下车库出现险情，被告百乐物业公司始组织人手用沙袋等填堵车库入口，车库内排水系统亦开始工作，因雨势较大且车库进水较多，被告百乐物业公司于次日凌晨1时许开始通知业主移车，原告于7月8日凌晨2时许接到通知到达车库时,车辆已被淹没,无法移动，排水系统亦因雨水倒流进入供电设施引起跳闸而在被告百乐物业公司开始通知业主移车后不久停止工作，停电时间为7月8日1时40分左右。停电后，被告百乐物业公司当即向供电部门报修，后被告盐城供电公司使用应急电源车送电，恢复供电时间为7月8日凌晨4时左右，至7月8日下午4时许原告车辆出水，被告盐城供电公司还将供电设施移至地上。原告的车辆未投保商业保险。后原告要求三被告赔偿未果，遂诉至本院。
审理过程中，本院根据原告的申请，委托盐城市盐都区物价局价格认证中心对原告车辆被淹造成的损失进行评估，于2013年12月20日作出《关于苏J×××××车辆的车内装潢损失价格鉴证结论书》，该被淹车辆车内装潢损失为15820元。
另查明：2#地下人防工程出入口处未安装隔离门、隔水门和隔气门，路面较其所正对的路面明显偏低，并从路面中央至出入口处形成较大斜坡，出入口处仅有几公分高的挡板和一排排水沟。位于地下人防工程内的供用电设施，设置在地下人防工程地面以下近1米处，其与地下人防工程之间仅有14公分高的隔离台阶，隔离台阶内侧还有一块活动的挡水板，隔离台阶上面为不隔水的普通安全门，该供电设施内有一排水系统，该排水系统亦因雨水溢过十几公分高的隔离台阶倒流进配电房并引起跳闸而停止工作。另该小区中有八、九个与2#地下人防工程相同或相似的地下停车库，而进水的包括2#地下人防工程在内也仅有两至三个，且进水量均较少。根据气象资料，2013年7月7日20时至7月8日20时日降水量为61.8㎜。案涉地下车库即人防工程于2006年建设，2007年竣工。根据中一房地产公司与盐城供电公司签订的低压供用电合同的约定，电力设施产权分界点和运行维护管理责任分界点设在从10KV力光线，分界点为10KV紫薇线B区2#公变下综合计量箱中RTO下20公分处，分界点电源侧电力设施属供电人，由供电人负责运行维护管理；分界点负荷侧电力设施属用电人，由用电人负责运行维护管理。
本院认为：被告百乐物业公司作为紫薇花园的物业管理服务人，与包括原告柏某某在内的紫薇花园各业主形成了物业服务合同关系，百乐物业公司向包括原告柏某某在内的各地下人防固定停车位使用人另外收取停车费，双方又形成了停车管理服务专项合同关系，百乐物业公司系地下停车库的专项物业服务管理人，对地下车库存在的安全隐患未能引起足够的注意，未及时排除隐患，并根据天气特点和气象预报，认真落实应急预案，做到有备无患，而仅在强降雨来临时才采取通知业主和在入口处使用沙袋等措施，且没有对配电设施的入口处采取特殊的保护措施，致入口处及路面的雨水大量集中涌入2#地下停车库，使地下停车库的水位迅速上涨，排水系统无法将雨水及时排出车库，雨水溢出隔离台阶进入配电房引起跳闸停电，最终导致原告车辆被淹，对此被告百乐物业公司应负主要责任；被告中一公司将人防工程作为地下停车库租赁给原告使用，并一次性收取20年的租赁费，被告中一公司作为出租方应当为原告提供完善的具备安全设施的地下停车位。本案中，被告中一公司将其开发的2#地下人防工程改作地下停车库，并自行委托相关单位设计、建设用电工程，虽不违反法律的禁止性规定，但应根据地下停车库的使用特点和实际需要，采取必要的安全防护措施，以确保地下停车库和供电设施的安全使用，而被告中一公司未能尽合理注意义务，特别是未能针对夏季强降雨多发的特点对地下停车库入口处加装防雨设施，并适当抬高入口处的地势或采取必要的挡水措施以防路面雨水倒灌，或在强降雨来临前及时采取必要的包括确保供电设施能安全运行在内的防范措施，与事故的发生也存在着一定的因果关系，应承担次要责任；案涉配电房不是由被告盐城供电公司设计、建设的，其只负责电力系统的日常维护管理和运行，地下车库被淹是因为雨水倒灌，溢过14公分高的挡水台阶流进配电房致使配电房里的排水系统停止工作而引起跳闸停电，致地下车库排水系统无法正常工作，最终导致地下车库被淹，并非因配电房不能供电的原因所导致，故盐城供电公司没有过错，不应当承担赔偿责任；原告将其车辆正常停放于租赁的车位，相关单位并无任何安全警告，其有理由相信车辆处于安全状态，故其自身对车辆受到的损害并无明显过错。案涉车辆被淹修理时因未更换存有安全隐患的点火变压器、点火圈，修理后使用过程中发生点火变压器、点火圈故障产生的拖车费、修理费，不能排除与车辆被淹有直接因果关系，该损失是原告遭受的直接损失，本院依法应予支持。本院根据各自过错责任的大小、侵权的方式等，综合确定被告百乐物业公司承担60%的赔偿责任，被告中一公司承担40%的赔偿责任。本案的发生是多因一果，被告百乐物业公司和中一房地产公司怠于履行其各自义务均是其自身独立行为，相互间并无共同的意思联络，其各自的侵权行为都不足以造成全部损害的发生，应当各自承担按份责任，故对原告要求各被告承担连带责任的请求，本院不予支持。据此，依据《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十二条、第十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、原告柏某某因车辆被淹所造成的拖车费200元、车辆修理费1700元合计1900元，由被告盐城百乐物业服务有限公司赔偿其中的60%即1140元、被告盐城市中一房地产开发有限公司赔偿其中的40%即760元，限于本判决生效后十日内履行完毕。
二、驳回原告柏某某的其他诉讼请求。
如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条的规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费50元，减半收取25元，由被告盐城百乐物业服务有限公司负担15元，被告盐城市中一房地产开发有限公司负担10元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院，同时根据《诉讼费用交纳办法》的有关规定，向该院预交上诉案件受理费。（汇款户名：盐城市财政局非税收入汇缴专户，开户行：江苏省盐城市农行中汇支行营业部，账号：40×××21）
审 判 员 夏友粉
二〇一六年二月三日
代书记员 李可可
附录法律条文
1.《中华人民共和国侵权责任法》
第六条行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。
根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
第十二条二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担赔偿责任。
第十九条侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。
2、《中华人民共和国民事诉讼法》
第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。
当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。
人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。
第一百四十二条法庭辩论终结，应当依法作出判决。判决前能够调解的，还可以进行调解，调解不成的，应当及时判决。
第一百四十四条被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。