上海市第一中级人民法院
民 事 判 决 书
（2018）沪01民终2401号
上诉人（原审被告）：汤建军，男，1967年9月10日出生，汉族，住上海市徐汇区。
被上诉人（原审原告）：陈翠萍，女，1957年12月16日出生，汉族，住上海市徐汇区。
上诉人汤建军因与被上诉人陈翠萍相邻关系纠纷一案，不服上海市徐汇区人民法院（2017）沪0104民初18758号民事判决，向本院提起上诉。本院于2018年3月2日立案后，依法组成合议庭进行了审理。本案现已审理终结。
汤建军上诉请求：撤销原审判决，改判驳回陈翠萍一审诉讼请求，诉讼费、鉴定费均由陈翠萍负担。事实与理由：上诉人对鉴定人员资质及委托情况存有异议，并对鉴定程序存有疑问，司法鉴定结论未找出真正的漏水点。
被上诉人陈翠萍辩称，不同意汤建军的上诉请求，要求维持原判。
陈翠萍向一审法院起诉请求：1.判令汤建军修复因渗水造成的上海市XX路XX弄XX号XX室与XX室两户之间隔墙墙面的霉变并恢复原状，修复霉变的地板并恢复原状；2.判令汤建军对上海市XX路XX弄XX号XX室与XX室相邻的隔墙做防水处理；3.判令本案诉讼费、鉴定费由汤建军承担。关于诉请1为对陈翠萍家过道、小间房屋渗水受损的墙面、地板予以修复；诉请2为汤建军对自己房屋内卫生间、厨房与陈翠萍房屋相邻的隔墙做防水处理。
一审法院认定事实：陈翠萍、汤建军系同一栋楼的左右邻居。陈翠萍是上海市XX路XX弄XX号XX室房屋（以下简称为501室房屋）的产权人，汤建军是上海市XX路XX弄XX号XX室房屋的产权人（以下简称为502室房屋）。
2010年左右，501室房屋与502室房屋相邻的墙面出现起壳、霉变，地板出现霉烂，曾委托小区物业公司进行维修，由汤建军出资。之后，仍存在渗漏水现象，为此，502室房屋更换龙头和水管。
2017年左右，陈翠萍发现501室房屋内地板变黑，向上海市徐汇区徐家汇街道番禺居民委员会反映。2017年7月1日，陈翠萍申请人民调解委员会调解，陈翠萍、汤建军对此协议如下：由申请人陈翠萍（501室）请施工人员到501室找墙面漏水及地板腐烂原因，并在施工当天由陈翠萍通知汤建军（502室），和第三方一起到场监督，施工人员开工后发现是502室的问题，一切费用由汤建军（502室）承担并修复，如施工人员施工后，与汤建军（502室）无关，一切费用由陈翠萍（501室）承担。协议签订后，双方在聘请施工人员等方面产生分歧，未履行协议；为此，陈翠萍起诉至法院。
本案审理过程中，根据陈翠萍的申请，法院委托上海房屋质量检测站对上海市XX路XX弄XX号XX室房屋渗漏水原因进行司法鉴定。鉴定意见书内容为，工程基本情况，徐汇区XX路XX弄XX号为一幢小高层住宅楼的一个单元，房屋采用钢筋混凝土框架结构，于1986年竣工并使用，陈翠萍居住的501室与汤建军居住的502室为同一楼层东西相邻关系，其中501室为一室半房型，502室为二室户房型；检测鉴定情况，1.501室，据陈翠萍反映，1996年起，其房屋走道西墙下部装修出现受潮损坏现象，2008年，汤建军将502室厨房、卫生间上水管改为明管，2011年，陈翠萍将501室重新装修，装修时走道西墙涂刷防水层，不久半间及走道西侧再次出现渗漏水现象，且渗水程度不断加剧，(1)装修情况，卧室、走道：楼面铺长条地板，墙面、平顶刷涂料，厨、卫：楼面铺地砖，墙面贴瓷砖，扣板吊顶；(2)损坏情况，半间：西墙离地约1m高度范围墙体潮湿，涂饰层起泡、脱落，西侧约500mm宽木地板腐烂发黑，相邻踢脚线腐烂，西墙南侧钢筋混凝土柱北侧有一条竖向锈胀裂缝；走道：西墙下部约1m高度湿度异常，西侧约500mm宽木地板腐烂发黑，南墙木门套西侧墙脚处腐烂；2.502室，据汤建军反映，其于1990年装修入住，卫生间：东侧布置浴缸，洗衣机和浴缸排水直接排入浴缸下部水槽内，东北角布置铸铁排水管，该卫生间东墙浴缸位置与501室半间相邻；厨房：东侧布置水池，水池下部东墙潮湿，该厨房东墙水池位置与501室走道相邻；鉴定意见为，1.经现场检测分析，被鉴定501室部分房间装修受潮损坏情况属实，主系西侧相邻502室卫生间、厨房防水措施失效，生活用水通过墙面与楼板交界间隙渗漏至东侧相邻501室房间所致；2.501室装修渗水损坏现状一定程度影响陈翠萍房屋的正常使用，应尽快给予修缮；3.修缮建议，(1)502室，按规范要求全面翻修卫生间、厨房防水层，同时对卫生间东北角铸铁排水管道进行检修；(2)501室半间：西墙斩粉、恢复原饰面，西侧500mm范围木地板及相邻踢脚板拆换，西墙钢筋混凝土柱裂缝处凿开，对钢筋进行除锈处理，刷阻锈剂，修补砂浆修补，恢复原饰面；走道：西侧500mm范围木地板及相邻踢脚板拆换，南墙木门套拆换。经质证，陈翠萍表示无异议，汤建军提出书面异议。2017年9月11日，上海房屋质量检测站出具回函，内容为，1.本次司法鉴定的目的是查明501室半间、走道西侧装修受潮损坏原因，现场检查发现，501室墙面潮湿部位集中在离地约1m高度范围，呈通长布置，与502室卫生间、厨房相邻，墙面上部未见渗漏水痕迹，故无需打开墙面进行破坏检测；2.关于502室卫生间铸铁排水管，汤建军反映情况与现场不符，司法鉴定意见书中建议对管道进行检修，是因为该铸铁排水管长期受到卫生间渗水的浸润腐蚀损伤，检修要求符合通常做法。对此，汤建军认为，鉴定报告未将陈翠萍家卫生间到厨房中间有一扇门在报告中表明，并认为陈翠萍家卫生间也是造成木地板受损原因之一，鉴定报告对陈翠萍陈述有四行字，汤建军的陈述不是本人所说，隐瞒了汤建军大量的事实及汤建军家装修情况，存在造假，对鉴定报告中502室房屋内卫生间、厨房的描述无异议，并申请鉴定人员到庭解释。鉴定人员到庭解释为，502室浴缸位置对隔壁墙体造成渗水，铸铁管包在瓷砖里，浴缸渗水对铸铁管造成锈蚀损害，并表示，鉴定报告不存在造假，愿负法律责任。法院对司法鉴定意见书予以认定。
后陈翠萍申请制作修复方案，法院于2017年9月25日委托XX有限公司对司法鉴定报告制作修缮方案。在设计过程中，陈翠萍以设计单位工作太拖拉，工作人员说话让人产生疑虑，汤建军家在小区散布不好信息及希望法院尽快判决为由，要求撤销修复方案的委托，并拒绝支付设计费1.8万元。XX有限公司出具书面的修复方案后，因陈翠萍仍拒绝支付设计费，而退还修复方案报告。
汤建军自认，其502室房屋的卫生间、厨房未做防水层。
一审法院认为，公民的合法民事权益受法律保护。作为相邻各方，应本着互谅互解、团结互助的精神正确处理邻里关系。汤建军提出，501室房屋因渗水而损坏与汤建军名下502室无关，无充分证据予以佐证，故汤建军的答辩意见，法院不予采纳。至于汤建军提出，司法鉴定报告存在做假，无相关证据予以佐证，而汤建军对司法鉴定报告中对502室房屋的卫生间、厨房的描述无异议，其自认502室卫生间、厨房未做防水层，故对汤建军的上述意见，法院不予采纳。参照上海房屋质量检测站的检测报告可认定，陈翠萍名下的501室走道西墙下部受潮损坏、半间西侧渗漏水，系502室房屋的卫生间、厨房存在渗漏水现象造成，故汤建军理应承担相关的民事责任。因陈翠萍申请制作修复方案后，又撤回申请，而上海房屋质量检测站无制作修复方案的资质，在修复范围无法确定的情况下，陈翠萍要求汤建军修复501室房屋靠近502室房屋间隔墙及地板之诉讼请求，法院难以支持，如陈翠萍今后自行修复产生修复费用，可另行起诉主张权利。陈翠萍要求汤建军对502室隔墙做防水处理之诉讼请求，理由正当，法院予以支持。依照《中华人民共和国物权法》第四条、第八十四条、第八十五条规定，判决如下：一、汤建军于判决生效后十五日内将上海市XX弄XX号XX室房屋内卫生间、厨房墙体（与上海市XX路XX弄XX号XX室房屋相邻的墙体）墙面按规范要求全面翻修防水层；二、驳回陈翠萍的其余诉讼请求。案件受理费人民币80元，减半收取计40元，由汤建军负担。司法鉴定费10,500元（陈翠萍预付10,000元，陈瑞预付500元），由汤建军负担。
二审中双方均未提交新证据。
本院经审理查明，一审法院认定事实无误，本院予以确认。
本院认为，本案的争议焦点为鉴定机构作出的鉴定意见是否应予采信。本院认为，本案所涉鉴定意见系鉴定机构经过法定程序作出，符合法律规定。理由如下：首先本案鉴定机构上海房屋质量检测站的确定通过法定程序取得。陈翠萍就查明渗漏水原因专门性问题向法院申请鉴定，一审法院委托具有相应资质的上海房屋质量检测站进行司法鉴定符合法律规定，且鉴定人员具有《司法鉴定人执业证》。其次，鉴定人员依据《房屋质量检测规程》、《房屋渗漏修缮技术规程》等技术标准，听取上诉人、被上诉人双方的陈述，实地查看并拍摄现场照片，经现场检测分析而得出的鉴定意见具有科学性、专业性。最后，在汤建军对鉴定意见提出异议的情况下，一审法院通知鉴定人出庭，鉴定人当庭作证说明情况并在质证笔录上签字。故，在上诉人汤建军没有足以反驳的相反证据和理由的情况下，法院委托鉴定部门作出的“被鉴定501室部分房间装修受潮损坏情况属实，主系西侧相邻502室卫生间、厨房防水措施失效，生活用水通过墙面与楼板交界间隙渗漏至东侧相邻501室房间所致”的鉴定结论可以采信。综上，上诉人汤建军的上诉请求没有依据，应予驳回。原审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项的规定，判决如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费人民币80元，由上诉人汤建军负担。
本判决为终审判决。
审判长 金绍奇
审判员 潘俊秀
审判员 翟从海
二〇一八年三月二十三日
书记员 周 益
附：相关法律条文
《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条
第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：
（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；
……