广东省佛山市顺德区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）粤0606民初19472号
原告：欧惠群，女，1969年4月8日出生，汉族，住广东省佛山市顺德区，。
被告：广东顺德合丰工程有限公司，住所地广东省佛山市顺德区大良飞鹅路红岗工业区德胜河东荣顺电气有限公司办公楼二楼（二），统一社会信用代码91440606594079579F。
法定代表人：翟伟忠，该公司总经理。
委托诉讼代理人：黄婷，广东法强律师事务所律师。
原告欧惠群诉被告广东顺德合丰工程有限公司建设工程施工合同纠纷一案，本院于2016年11月10日受理后，依法适用简易程序，于2016年12月6日公开开庭进行了审理。原告欧惠群，被告广东顺德合丰工程有限公司的委托代理人黄婷到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告向本院提出诉讼请求：1.判令被告支付逾期竣工验收的违约金17952元（以总价款680000元为基数，每天0.04%，从2014年12月6日计至2015年2月10日共66天，680000×0.04%×66=17952），并以17952元为基数从起诉日起按中国人民银行同期贷款利率赔偿利息损失至清偿完毕止；2.判令被告承担本案诉讼费用。事实和理由：2014年9月19日，原被告双方签订《电气安装工程合同》，约定被告为原告建设陈村东方银座华府10KV箱变配电工程，竣工日期为2014年12月6日，工程总价款为680000元，被告义务包括提交竣工验收所需各项资料（含办理室内低压工程配电验收）、保证工程能通过有关部门（含供电、规划、执法）的验收，并通电交付使用，如逾期完工，每逾期一天，需承担合同价款万分之四的违约金等。由于被告所建工程质量存在严重问题被供电部门责令整改，拖延至2015年2月10日才通过竣工验收。原告认为，被告所建工程存在严重质量问题导致竣工验收迟延，应依法承担违约责任，特提起诉讼，请依法判处。
被告广东顺德合丰工程有限公司辩称，被告已按合同要求及图纸施工，涉案工程已于2014年12月30日经原被告验收合格并移交给原告，不存在原告诉称的逾期完工的情形，故原告的起诉没有事实及法律依据，请依法驳回其诉讼请求。
诉讼中，本案当事人围绕诉讼请求依法提交了以下证据：《电气安装工程合同》复印件、《客户受电工程缺陷整改通知书》复印件、正式通电工作记录单、《广东电网公司佛山供电局客户侧电能计量装置现场验收报告》复印件、《工程竣工验收书》复印件、（2016）粤06民终1190号民事判决书等证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证，双方当事人对上述证据的真实性均无异议，本院予以确认并在案佐卷。
本院经审理认定事实如下：2014年9月19日，原告与被告签订了《电气安装工程合同》，约定原告将顺德陈村东方银座华府10kv箱变配电工程发包给原告承包；工程内容为10kv箱变配电设备安装（下称涉案工程），工程承包范围为：高压进线柜的高压进线电缆敷设（室外的埋管、砌筑电缆井及新做电缆井）、一进三出高压分支箱安装（含设备基础等安装）、新建一台箱变YBM-500/12安装，接地网的制安以及安健环等配套、箱变及分支箱基础砌筑、铁围栏等、报价包含带电接线费，本工程不包括低压柜后所有低压出线电缆；开工日期：2014年9月26日，竣工日期：2014年12月6日，合同工期总日历天数：70天（从供电部门提供供电方案算起）；合同价款为被告按图包干价680000元；被告应负责任包括提交竣工验收所需的各项资料（含办理室内低压工程配电验收）、保证所提供的设备、材料符合国家或行业技术标准、保证工程能通过有关部门（含供电、规划、执法）的验收，并通电交付使用；违约责任：如原告逾期付款或被告逾期完工，每逾期一天，需承担相当于合同价款万分之四的违约金。
2014年12月30日，原告与被告签订《工程竣工验收书》载明，开工日期为2014年11月1日，竣工日期为2014年12月30日，验收结论为“验收合格、安全措施完善、可以通电投运”，验收意见为“已按图纸及合同内容完成施工，符合相关规范要求，验收合格”，双方确认竣工图纸及资料已移交。
2015年1月23日，供电部门对顺德陈村东方银座华府受电工程进行检查后向原告发出《客户受电工程缺陷整改通知书》，工程缺陷、整改意见中载明“存在问题：1.高压电进线未有封墙完善，不符合防小动物要求；2.计量柜深度不足，只有12cm；3.低压未施工完毕，完成部分未按图纸施工，施工不符合规范（如用铁片作导线、桥架未接地等）；4.电梯重要负荷未配备自备电源。”“整改意见：以上缺陷待整改完毕后才重新组织查验。”2015年2月10日，供电部门再次对上述工程进行查验，并出具了《广东电网公司佛山供电局客户侧电能计量装置现场验收报告》，验收结论为合格。
另查明，2015年8月19日，被告以原告逾期支付工程款为由向本院提起诉讼，后双方均不服一审判决向佛山市中级人民法院提起上诉（案号：（2016）粤06民终1190号），该院作出终审判决，确认本案涉案工程于2014年12月30日已竣工，并经欧惠群验收而双方完成工程移交。
本院认为，本案为建设工程施工合同纠纷，原、被告双方签订的《电气安装工程合同》是双方的真实意思表示，未违反法律和行政法规的强制性规定，合法有效，本院予以确认，双方当事人应当按照约定享有权利并且承担义务。本案原告主张，由于被告所建工程质量问题导致涉案工程于2016年2月10日才通过供电部门验收合格，被告没有按照合同约定的竣工日期使涉案工程通过竣工验收，构成违约应支付违约金。对此，本院认为，首先，原、被告双方签订的《电气安装工程合同》约定，涉案工程于2014年9月26日开工，同年12月6日竣工，合同工期总日历天数70天（从供电部门提供供电方案算起）；违约责任：如原告逾期付款或被告逾期完工，每逾期一天，需承担相当于合同价款万分之四的违约金。可见，合同约定的工程开工日期及竣工日期均是双方的预期日期，而具体的开工日期是以供电部门提供供电方案算起，合同工期总天数则是确定的70天。其次，原、被告双方签订的《工程竣工验收书》已明确载明涉案工程的开工日期为2014年11月1日，竣工日期为2014年12月30日，并且经双方验收合格，竣工图纸及资料已移交，原告在建设单位中签名确认，此可视为原、被告双方对涉案工程实际开工日期、竣工日期的确认。而且，原告在庭审中亦称涉案工程大约于2014年10月28日开工，与《工程竣工验收书》载明的开工日期相近。同时，佛山市中级人民法院在终审判决中亦已确认涉案工程于2014年12月30日已竣工，并经原告验收而双方完成工程移交的事实。因此，本院对《工程竣工验收书》中载明的涉案工程的开工日期及竣工日期予以确认，本案涉案工程的实际施工天数为60天，少于合同约定的合同工期。第三，《电气安装工程合同》明确约定，被告承包的工程项目为顺德陈村东方银座华府高压部分配电工程，被告所应承担的义务包括提交竣工验收所需要的含办理室内低压工程配电验收的各项资料，保证所提供的设备、材料符合国家或行业技术标准，保证工程能通过有关部门验收，并通电交付使用。原告在庭审中亦确认低压部分的工程是其另行委托第三方施工完成。由此，被告仅需对其负责施工的高压工程项目通过验收承担责任，而合同约定被告所承担的提交竣工验收包括室内低压工程配电验收所需的各项资料仅是被告的协助义务，低压工程何时完工、是否通过验收不在被告的可控制范围。而且在供电部门出具的工程缺陷整改通知书中明确载明工程缺陷问题的“低压未施工完毕，完成部分未按图纸施工，施工不符合规范”“电梯重要负荷未配备自备电源”均不属于被告的施工范围。因此，顺德陈村东方银座华府受电工程在2015年1月25日没有通过供电部门验收的主要责任不在于被告方。综上，被告并没有违反《电气安装工程合同》关于被告逾期完工的约定，原告要求被告向其支付逾期竣工验收违约金的诉讼请求缺乏依据，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款的规定，判决如下：
驳回原告欧惠群的诉讼请求。
本案受理费减半收取为124.4元（原告已预交），由原告欧惠群负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提交副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。
审判员 李洁锋
二〇一六年十二月十九日
书记员 邱苏燕