湖南省岳阳市云溪区人民法院
民 事 判 决 书
（2016）湘0603民初360号
原告：陈菊香，女，1970年1月27日出生，汉族，无业，住岳阳市云溪区。
委托诉讼代理人：周良宵，湖南奉宪律师事务所律师。
委托诉讼代理人：仇伶，湖南奉宪律师事务所律师。
被告：岳阳市云溪区城市供水管理站,住所地岳阳市云溪区云溪镇。
法定代表人：官为民，该管理站经理。
委托诉讼代理人：詹晓辉，该管理站员工。
委托诉讼代理人：邓刚，云溪区法律服务所律师。
原告陈菊香与被告云溪区供水管理站财产损害赔偿纠纷一案，本院于2016年6月13日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人周良宵、仇伶、被告委托诉讼代理人邓刚、詹晓辉到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告陈菊香向本院提出诉讼请求：1.判决被告赔偿原告房屋损失费用110万元；2.判决被告承担本案诉讼费用。事实和理由：1997年，原告在云溪区××法庭路××层住宅楼房一栋并居住。后来发现房屋慢慢发生倾斜，但一直找不到原因。2014年法庭路面升级改造挖开路基，原告才发现被告埋设在原告房屋旁的自来水管道早已发生破裂，自来水从原告房屋的墙角地底渗透，不断浸渍原告房屋地基，致使原告的房屋地基发生移位、房屋主体建筑倾斜。原告告知被告并要求被告对原告的房屋受损进行赔偿。被告委托岳阳市房屋安全鉴定管理办公室对原告的房屋进行鉴定，显示原告房屋为危房，不能继续居住。双方就原告重建、维修事宜多次协商未果，原告因此具状起诉。
被告岳阳市云溪区城市供水管理站辩称，原告房屋倾斜、墙体开裂有多方面的原因：房屋地基土质为回填土夯实；房屋相关材质毁损陈旧；房屋多年来受人为使用，地理环境及其他风吹日晒等自然力侵蚀；房屋楼梯为预制楼梯，圈梁层层设置，构造柱结构设置不符合规范要求；房屋室外无组织排水。因此，房屋本身可能构造时便存在质量瑕疵或隐蔽质量瑕疵。2014年，被告在对城市供水管道检查过程中已及时发现法庭路DN63供水管理有渗水、漏水现象，及时进行了修复。当时通过挖开渗水地方维修，发现该供水管道漏水和渗水时间不长，且因渗、漏水少，没有将土体颗粒带走，更谈不上对土体的沉降有影响。同时，该渗水的供水管道在原告房屋主体围墙外1m左右。鉴定结论载明，通过现场开挖及检测，该房屋室外地基土处于湿润状态，但未出现浸水现象，室内地基土处于干燥状态。综上，被告供水管渗水的事实与原告诉称房屋倾斜等结果没有因果关系，请求法院依法驳回原告一切诉讼请求。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：
1997年，原告在云溪区××法庭路××层住宅楼房一栋及杂物间1间，总面积约300m2。在居住过程中发现房屋慢慢发生倾斜。后原告发现房屋东北角约2m处的城市供水管有漏水现象，将情况告知被告，被告对漏水水管开挖修复。原告要求被告对原告的房屋受损进行赔偿，被告委托岳阳市房屋安全鉴定管理办公室对原告的房屋进行鉴定。鉴定分析认为，由于该房屋地基土土质为回填土夯实，加之房屋室外无组织排水，防水能力差，使得外来水浸渍地基，则房屋地基土颗粒间含水量发生改变，造成房屋地基土出现位移现象，使整栋房屋出现倾斜，加之云溪区城市供水管理站供水管道漏水影响，造成房屋倾斜进一步发展，结论为：1、由于房屋地基土颗粒间含水量发生改变造成房屋基础出现不均匀沉降，则整栋房屋出现倾斜；2、杂物间危险性为D级。处理建议为：1、对房屋杂物间进行拆除重建处理；2、对房屋部分地基土进行加固处理，确保其能满足正常使用要求。
本案在审理过程中，原告申请对涉案房屋受损原因及责任大小、修复方式、费用等进行重新鉴定。经双方协商，原、被告在本院司法技术室主持下通过抽签方式共同选定湖南省海通司法鉴定中心作为鉴定机构。该鉴定中心经重新鉴定认为：1、房屋室外无组织排水、防水能力差不是房屋倾斜、墙体开裂的原因，排水管网亦不是房屋发生不均匀沉降的原因来源；2、房屋倾斜方向与城市供水管渗水位置契合；3、城市供水管渗水具有压力水头，且被混凝土沥青路面覆盖，导致压力水向周边土体渗流，在渗流力作用下，鉴定对象东北角地下土层含水率增大，土体颗粒间间隙增大，使得砂土颗粒间相互作用力减小，地下土抗剪强度减小，造成砂土颗粒流失，地基承载力下降，致使鉴定对象主体产生不均匀沉降。鉴定结论和建议：1、陈菊香房屋损坏与城市地下供水管渗水有因果关系，房屋主体结构安全性等级应评定为Csu级，杂物间结构安全性等级应评定为Dsu级；2、对房屋和杂物间进行纠偏加固费用高，适修性不强，建议拆除重建，经估算，拆除重建费用共计540354元。
另查明，本次重新鉴定鉴定费用25000元。
本院认为，公民的合法财产受法律保护。原告陈菊香的房屋在正常居住期间，因被告岳阳市云溪区城市供水管理站的供水管发生破裂渗水，导致房屋主体结构产生不均匀沉降造成损害，原告要求被告赔偿损失，庭审期间经双方共同选定湖南海通司法鉴定中心作为鉴定机构，鉴定认为：1、房屋室外无组织排水、防水能力差不是房屋倾斜、墙体开裂的原因，排水管网亦不是房屋发生不均匀沉降的原因来源；2、陈菊香房屋损坏与城市地下供水管渗水有因果关系，房屋主体结构安全性等级应评定为Csu级，杂物间结构安全性等级应评定为Dsu级；3、对房屋和杂物间进行纠偏加固费用高，适修性不强，建议拆除重建，经估算，拆除重建费用共计540354元。该鉴定机构具有相应资质，鉴定程序合法，鉴定认定房屋损害与被告供水管破裂存在因果关系，故对原告陈菊香提出的诉讼请求合理部分予以支持。被告岳阳市城市供水管理站辩称原告房屋倾斜、墙体开裂有多方面原因，被告供水管道渗水与原告房屋倾斜没有因果关系的意见，与事实不符，本院不予采纳。
综上所述，本院依照《中华人民共和国民法通则》第七十五条、《侵权责任法》第十五条第一款第（六）项、第十九条之规定，判决如下：
一、被告岳阳市云溪区城市供水管理站赔偿原告陈菊香房屋经济损失540354元，限本判决生效后十日内给付。
二、驳回原告的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费14700元，由原告陈菊香负担5500元，被告岳阳市云溪区城市供水管理站负担9200元；鉴定费25000元，由被告岳阳市云溪区城市供水管理站负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖南省岳阳市中级人民法院。
审 判 长 张友华
审 判 员 甘 静
人民陪审员 黄 橙
二〇一七年八月十六日
书 记 员 蒋 亮
附：
1、催缴上诉费通知：上诉人应在提交上诉状时，向湖南省岳阳市中级人民法院核实，预交上诉案件受理费。上诉费收款单位：岳阳市非税收入征收管理局账号：38×××17开户行：中国农业银行岳阳市分行营业部。上诉人在上诉期满后七日内仍未交纳上诉费的，按自动撤回上诉处理。岳阳市中级人民法院立案庭电话：0730-884****。
2、相关法律条款
《中华人民共和国民法通则》第七十五条公民的个人财产，包括公民的合法收入、房屋、储蓄、生活用品、文物、图书资料、林木、牲畜和法律允许公民所有的生产资料以及其他合法财产。
公民的合法财产受法律保护，禁止任何组织或者个人侵占、哄抢、破坏或者非法查封、扣押、冻结、没收。
《中华人民共和国侵权责任法》第十五条承担侵权责任的方式主要有：
（一）停止侵害；
（二）排除妨碍；
（三）消除危险；
（四）返还财产；
（五）恢复原状；
（六）赔偿损失；
（七）赔礼道歉；
（八）消除影响、恢复名誉。
以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。
第十九条侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他方式计算。