济南市历城区人民法院
民 事 判 决 书
（2017）鲁0112民初1401号
原告：山东方亚地源热泵空调技术有限公司，住所地山东省济南市。
法定代表人：王恩琦，总经理。
委托诉讼代理人：马世珂，该公司项目经理，住该单位宿舍。
委托诉讼代理人：左海东，该公司员工，住该单位宿舍。
被告：安会明，男，1975年5月12日出生，汉族，户籍所在地山东省新泰市，现住济南市。
原告山东方亚地源热泵空调技术有限公司（以下简称方亚公司）与被告安会明建设工程施工合同纠纷一案，本院于2017年3月20日立案后，依法适用简易程序，于2017年5月16日公开开庭进行了审理。原告方亚公司的委托诉讼代理人马世珂到庭参加诉讼，被告安会明经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼。后本案因案情复杂，依法转为普通程序，于2017年6月29日公开开庭进行了审理。原告方亚公司的委托诉讼代理人马世珂、被告安会明到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
方亚公司向本院提出诉讼请求：1.安会明赔偿方亚公司损失38100元；2.安会明支付方亚公司垫付费用21499.25元；3.诉讼费由安会明负担。事实和理由：2015年，方亚公司承揽山东省煤田地质局职工生活区空调工程，将部分空调末端安装工程分包给安会明。安会明施工安装后未按照正常的程序把空调系统内的水放掉，造成空调系统设备的损坏，安会明拒绝维修。在业主、物业的催促下，方亚公司找第三方进行了维修。另，方亚公司为安会明垫付了很多费用，故诉至法院。
安会明辩称，其是根据方亚公司项目负责人的要求进行的空调安装，不存在因其安装对方亚公司造成损失的情况，对方亚公司的诉讼请求不予认可。根据安装规范，风机盘管吹水并非合同约定的施工内容，风机盘管的吹水系方亚公司项目经理鲍庆军口头告知的，风机盘管损坏与其安装没有关联性。认可方亚公司主张的1、2、4号楼的升降机电费及墙面砖维修费，对其他垫付费用不予认可
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。本院认定如下：
1.2015年6月23日，方亚公司（甲方）与安会明（乙方）签订《山东省煤田地质局职工生活区建设项目1#楼-8#楼地源热泵空调末端安装工程施工合同》一份，合同约定：工程内容和范围，（1）承包楼栋（或单元）室内所有空调设备的安装、暖气片、管道安装（含过墙孔洞）、铁皮风管安装、盘管、接电及控制开关安装、送回风口安装、系统试压、无负荷调试（即末端安装完毕通电后保证风机盘管正常工作的调试工作）、带负荷调试（即机房运行后保证房间温度达到设计要求的调试工作）、成品保护等末端安装全部施工工作；（2）每栋住宅楼的主干管要引至地下室管道井外1.5米处，以便和车库内热泵机房来的主管道对接。合同约定承包方式为：甲方提供主材，乙方包工包辅材，（1）甲方负责部分：设备风机盘管、暖气片、温控开关、管材、阀门管件、送回风口、电线、PVC管的购买；（2）乙方负责部分：包括整个末端系统、管线安装调试的人工费、机械费、水电费、垃圾清理费、材料设备现场内运输费；包括氧气乙炔、电焊条、油漆、麻丝、铅油、膨胀螺栓、吊筋、角铁（槽钢）、木托、帆布软接、PVC胶水制作等辅材；包括风道铁皮和保温材料；不包括管道保温工作。合同约定甲方的职责为：（1）甲方委派工程项目管理人员，负责现场与业主、土建和监理的沟通、协调工作；负责乙方的安全、质量、进度的管理工作；（2）根据工程进度按时提供质量合格的主材、设备；（3）乙方完工后积极验收，及时付给乙方施工费。合同约定乙方的职责为：（1）遵守甲方的安全施工管理要求并严格依照国家有关安全生产的法律、法规、规范和安全技术操作规程进行施工，如因违规施工发生安全事故后，乙方承担因此导致的全部安全责任；（2）遵守甲方的质量、进度管理要求，承诺做好甲方项目部的质量、进度要求；（3）服从甲方管理，组织调配管理施工人员，施工期间乙方施工人员不得有损甲方公司形象的行为；（4）做好墙面、门窗、瓷砖等一切其他单位施工的成品、半成品的保护工作，发生损害外单位的产品应及时维修或赔偿；（5）复杂施工工具，组织工人施工，并在施工中节约使用各种材料。
2.上述合同签订后，安会明对1、2、4号楼的空调末端进行了施工安装。2016年7月，涉案工程的监理单位山东建院工程监理咨询有限公司发现涉案工程1#、2#、4#楼空调末端部分，出现风机盘管冻裂漏水以及风机电机烧坏的问题，其中损坏的风机盘管共计40台，烧坏的电机2台。方亚公司针对上述问题与山东诚贵空调安装工程有限公司签订《山东省煤田地质局职工生活区空调维修协议》，协议约定工程范围为地质局职工生活区1#、2#、4#楼风机盘管维修，工作量共计40台风机盘管的维修，具体工作包括风机盘拆卸、风机盘管表冷器采购及更换、风机盘管安装、保温及PAP恢复、冷凝水恢复和电气恢复等风机盘管维修工作的全部内容。维修完毕后，方亚公司支付山东诚贵空调安装工程有限公司维修费38100元。关于风机盘管损坏的原因，双方均认可系风机盘管存水冻裂所致。
3.2016年7月，涉案工程总承办单位济南舜联建设集团有限公司因空调安装过程中产生的各项费用，向方亚公司发出联系单，方亚公司根据联系单载明的情况向济南舜联建设集团有限公司支付了相关费用，包括：（1）于2016年7月18日支付1#楼的水电费、垃圾清理费、损坏瓷砖维修费共计4909元，具体包括室内管道设备安装电费857.25元、室内安装风机、管道垂直运输升降机电费2000元、室内末端管道设备安装水费125元、末端管道设备安装损坏小地砖维修费514.5元、末端管道设备安装损坏大地砖维修费787.5元、室内钻孔、管道安装卫生清理625元；（2）于2016年7月22日支付2#楼水电费、瓷砖维修费、垃圾清理费共计8270元，具体包括：室内风机、管道垂直运输升降机电费2000元、室内管道设备安装电费600元、室内管道设备安装水费600元、室内管道设备安装损坏地砖更换费用350元、室内末端安装钻孔损坏墙面砖维修费120元、室内末端管道设备安装划坏地砖维修费3000元、室内钻孔、管道安装卫生清理1600元；（3）于2016年7月22日支付4#楼水电费、瓷砖损坏维修费、垃圾清理费共计8320元，具体包括：室内风机、管道垂直运输升降机电费2000元、室内管道设备安装电费600元、室内管道设备安装水费600元、室内管道设备安装损坏地砖更换费用400元、室内末端安装钻孔损坏墙面砖维修费120元、室内末端管道设备安装划坏地砖维修费3000元、室内钻孔、管道安装卫生清理1600元。
本院认为，方亚公司与安会明签订的《山东省煤田地质局职工生活区建设项目1#楼-8#楼地源热泵空调末端安装工程施工合同》，因安会明没有相应的施工资质，应属无效合同。根据法律规定，合同无效后，有过错的，应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。参照双方合同约定，水电费、瓷砖维修费、垃圾清理费应当由安会明负担，方亚公司提交的证据足以证实其已代安会明垫付了相关费用，对于方亚公司要求安会明支付水电费、瓷砖维修费、垃圾清理费21499元的主张，本院予以支持。对于方亚公司主张的空调损坏产生损失38100元，应根据双方的过错，各自承担相应的责任。参照中华人民共和国住房和城乡建设部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局联合发布的《通风与空调工程施工规范》的规定第15.1.5条，”检测与试验用水应清洁，试验结束后，试验用水应排入指定地点。水压试验的环境温度不宜低于5℃，当环境温度低于5℃时，应有防冻措施。试验后应排净管道内积水，并使用0.1MPa-0.2MPa的压缩空气吹扫管道内积水。”虽然合同中对风机盘管的吹水工作未作明确约定，但根据上述规定，风机盘管进行水压试验后，应排净管道内积水，并使用0.1MPa-0.2MPa的压缩空气吹扫管道内积水。综上，方亚公司明知安会明没有相应的空调安装资质，仍与其签订施工合同，存在过错。安会明施工完成后，未按照行业规定履行风机盘管的吹水义务，致使风机盘管损坏，亦存在过错。综合双方的过错情况，对于空调损坏产生损失38100元，酌情由方亚公司和安会明按70%和30%的比例予以分担，即方亚公司自行承担26670元，安会明承担11430元。
依照《中华人民共和国合同法》第五十二条、第五十七条、第五十八条、第二百七十二条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：
一、限被告安会明于本判决生效之日起十日内支付原告山东方亚地源热泵空调技术有限公司水电费、瓷砖维修费、垃圾清理费共计21499元；
二、限被告安会明于本判决生效之日起十日内赔偿原告山东方亚地源热泵空调技术有限公司空调损失11430元；
三、驳回原告山东方亚地源热泵空调技术有限公司的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费1290元，由原告山东方亚地源热泵空调技术有限公司负担577元，由被告安会明负担713元。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于山东省济南市中级人民法院。
审 判 长 刘克峰
人民陪审员 卢京春
人民陪审员 李秀芹
二〇一七年八月三十日
书 记 员 朱静文