新疆维吾尔自治区泽普县人民法院
p t ” > 民 事 判 决 书
（2015）泽民初字第1195号
原告泽普县海贝女装专营店，经营场所新疆喀什地区泽普县大十字惠民楼***号。
经营者唐淑娟，女，汉族，1989年2月1日出生，居民身份证号码×××，泽普县海贝女装专营店业主，住新疆喀什地区泽普县大十字惠民楼***号。
委托代理人郭开治，新疆昆鹰律师事务所律师。
被告泽普县方根天然气有限公司，组织机构代码证号73838743-2，住所地新疆喀什地区泽普县泽普镇平安南路12及14号。
法定代表人晏梁奎，系该公司经理。
委托代理人陈一纲，新疆德新律师事务所律师。
委托代理人魏爱行，住新疆泽普县。
被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼，住泽普县。
原告泽普县海贝女装专营店诉被告泽普县方根天然气有限公司、阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼财产损害赔偿纠纷一案，本院受理后依法适用普通程序于2015年10月19日公开开庭进行了审理，原告泽普县海贝女装专营店经营者唐淑娟及委托代理人郭开治，被告泽普县方根天然气有限公司委托代理人陈一纲、魏爱行，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
原告诉称：2014年12月25日上午7时55分左右，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中发生天然气爆燃事故，导致原告店内衣物及装修设施受损，经新疆天宇祥辉价格评估有限责任公司、新疆鸿联工程造价咨询有限公司喀什分公司对原告的损失进行评估核算确认：原告被烧毁衣物价值32907.60元、原告被烧毁装饰装修设施价值6166.78元。事故发生后，泽普县人民政府组成泽普县”1225”天然气爆燃事故调查组对事故的原因、责任进行调查并形成了《泽普县”1225”天然气爆燃事故调查报告》，认定事故发生原因：1、被告泽普县方根天然气有限公司惠民楼小区的天然气调压箱未能有效发挥气压监测和调压的作用。2、被告泽普县方根天然气有限公司对属于本公司的燃气设备（惠民楼调压箱）存在的安全隐患未尽到及时排查治理的义务，对住宅燃气用户软管是否安装牢固、私自改装天然气设施等行为未能及时检查发现、有效督促整改。3、被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼（即泽普县惠民楼4单元402室住户）对自己所有的燃气设施未能尽到安全使用义务（厨房灶台内连接燃气灶软管的两端安装不牢固脱落，造成天然气泄漏）。认定事故责任：被告泽普县方根天然气有限公司对该起事故的发生承担主要责任。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼承担次要责任。综上，请求人民法院判令：1、被告赔偿因”12.25”天然气爆炸给原告造成的财产损失32907.60元；2、被告赔偿因”12.25”天然气爆炸给原告造成的房屋装饰装修损失6166.78元；3被告承担本案的一切诉讼费用。
被告泽普县方根天然气有限公司辩称：被告泽普县方根天然气有限公司和被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼之间形成供用天然气消费合同关系，泽普县方根天然气有限公司提供的天然气符合规定的质量标准。本次事故的发生与泽普县方根天然气有限公司的供气行为和供气质量没有直接因果关系。根据《中华人民共和国合同法》第184、178条规定，对供气合同适用供水供电的规定，根据《供电营业规则》第51条规定，在供电设施上发生事故引起的法律责任，对事故发生的责任承担原则是产权归属原则，本次事故的责任应由燃气设施的所有权人承担。原告在诉状中所依据的泽普县”1225”天然气爆燃事故调查报告，该事故调查报告存在违法性，理由如下：事故调查组成员不具备消防监督岗位资格，且该报告没有调查组成员的签名。在事故调查报告中，作为行政机关对事故责任的认定超越了法律法规授权的范围。关于调压箱压力超标问题，根据国家标准和生产厂家的设计要求，1-5kpa属于正常范围之内。报告中关于安全检查义务的问题，泽普县方根天然气有限公司已经按照《城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程》的要求尽到了义务。对于原告在诉状中所陈述的未尽到排查治理的义务，根据《城镇燃气管理条例》第49条规定，该义务应当由燃气管理部门实施。同时根据《燃气管理条例》第19条规定，泽普县方根天然气有限公司负责对建筑区划内业主专有部分以外的燃气设施的运行、维护、抢修和更新改造。因此原告对被告泽普县方根天然气有限公司的诉讼请求没有事实和法律依据，请求法庭依法驳回原告对被告泽普县方根天然气有限公司的诉讼请求。
被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼辩称：《泽普县”1225”天然气爆燃事故调查报告》责任认定不当，本案系因天然气泄露而导致的事故，事故发生的原因是被告泽普县方根天然气有限公司未能履行法律规定和合同约定的义务，根据《民法通则》第123条，《侵权责任法》第72条的规定：从事高度危险物作业造成他人损害的，占有人或者使用人承担侵权责任，但能够证明损害是因受害人故意或不可抗力造成的，不承担责任。因燃气管道设计、安装等均是对周围环境具有高度危险的工作，泽普县方根天然气有限公司作为高度危险物的占有人，在事故发生时未能尽到安全隐患的排除义务，应当承担无过错赔偿责任。在事故发生时，我家中无人，对此次事故的发生不存在人为原因，故原告的损失应由被告泽普县方根天然气有限公司全部赔偿，
庭审中，原告为支持其诉讼请求，向本院提交证据如下：
1、泽普县海贝女装专营店营业执照正本、经营者唐淑娟身份证（原件质证，留存复印件）各1份，证明泽普县海贝女装专营店作为原告，主体适格以及泽普县海贝女装专营店经营场所在泽普县大十字惠民楼120号，在”12.25”天然气爆燃事故受损范围内。经质证，两被告对该组证据的真实性无异议。
2、《泽普县”1225”天然气爆燃事故调查报告》（复印件）1份，证明：2014年12月25日上午7：55分许，在被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中发生天然气爆燃事故，事故发生后，泽普县人民政府组成事故联合调查组，认定被告方根公司对此次事故承担主要责任，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼承担次要责任。经质证，被告方根天然气公司对该份证据的客观性和合法性不认可。就合法性而言从证据的形式要件中单位提交的证明，应由单位的负责人及制作材料的负责人签名盖章，从程序说根据公安部火灾原因调查指南中调查人员应具有特定专业技能及消防监督岗位资质，按照规定的程序方法对火灾进行原因认定，该报告中没有调查人员签名或盖章，同时该被报告仅仅是报告的形式并非是结论文件。就客观性而言该报告中认为调压箱出口压力超标与事实不符，调压箱出口压力为2.4kpa，是调压箱出厂时设定出口压力，该出口压力根据燃气用户的多少和燃气数量的多少可以进行调节，按照调压箱技术规范要求可调节的范围1
--
5kpa。其次，关于压力表是否合格与调压箱能否正常运行之间没有关系。调压箱的压力表显示的进口压力而非出口压力，压力表的好坏不会影响调压箱的工作状态。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对该份证据的三性均认可。
3、2015年4月7日住建局出具的《证明》一份和2015年2月16日住建局向被告方根公司的送达回证（复印件），证明住建局及时向方根公司送达了《泽普县”1225”天然气爆燃事故调查报告》。并履行了告知义务，在事故报告第5页事故发生的原因明确向方根公司告知，鉴定结论为调压箱出口压力超标和压力表不合格。经质证，两被告对该组证据的真实性均无异议。
4、新疆天宇祥辉价格评估有限公司对”1225”爆燃事故造成的损害进行的价格评估后出具的新天宇详辉价评（估）字2014第286号《价格评估报告》（复印件）及进货单（原件）38份。证明因爆炸导致原告的房屋内财产损失是32907.60元。经质证，被告方根天然气公司对该份证据的三性均不认可，认为鉴定机构的主体，没有司法部门的鉴定资质，从鉴定程序讲，整个鉴定过程方根公司没有参与。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对该份证据的三性均认可。
5、新疆鸿联工程造价咨询有限公司喀什分公司对”1225”爆燃事故造成的房屋装修装饰损失进行估价后于2015年1月11日出具的鸿联-
喀造字2015-0001号《核算报告书》（复印件），证明原告房屋装饰装修损失为6166.78元。经质证，被告方根天然气公司对该证据的三性均不认可，认为新疆鸿联工程造价咨询有限公司是工程造价咨询机构，并非是鉴定机构，而且其本身没有司法部门的鉴定资质，从鉴定程序整个鉴定过程方根公司没有参与。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对该份证据的三性均认可。
被告泽普县方根天然气有限公司为证明自己的主张，向我院提交如下证据：
1、国家燃气用具质量检验中心产品质量检验报告、燃气调压器产品说明书（均为复印件）各1份。证明国家燃气用具质量检验中心产品检验结果确定的调压器出口压力为3.34kpa，该压力值在产品说明书规定的1
--
5kpa范围内，调压器的出口压力未超标。经质证，原告对于第一份证据的三性均认可。对于其证明的问题不认可。被告方根公司所述的国家燃气用具质量检验中心产品质量检验报告中没有任何文字结果与事实不符。该检验报告第三页第三项检验结果出口压力明确为3.34kpa。对燃气调压器产品说明书的三性均不认可。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对该组证据认可。
用户安装、使用天然气申请表、派（竣）工及工程结算单各1份。证明方根公司与阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼之间形成天然气供用合同关系，方根公司给阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中安装了卡表，同时证明在安装过程中向被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼告知了天然气安全使用规则。经质证，原告对该证据的真实性认可，关联性不认可。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对该组证据的真实性不认可。
3、天然气用户户内安全检查登记表1份。证明证明方根公司对天然气用户阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中进行安全检查时，发现其使用壁挂炉，该壁挂炉不是方根公司安装。经质证，经质证，原告对该份证据三性不认可。认为是否系402室住户签名无法确认。被告方根公司没有及时排除发现的安全隐患视为未尽到安全检查义务。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对该组证据中2013年入户检查表认可，对2014年的入户检查表不认可，认为签名不是其本人所签。
4、泽普县方根公司出具的泽燃法【2013】41号文件、泽方然【2014】53号文件各1份，证明方根公司在履行检查义务过程将所发现的问题及时向相关部门作了汇报。经质证，原告和被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼均对该组证据的真实性认可，合法性和关联性不认可。认为该组证据系被告方根公司自行出具的，是否向燃气主管部门报告不能确认；该组报告中并未明确指出402住户存在违法行为。
5、照片三张（原件），证明火灾的起火点是在被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中的燃气壁挂炉。经质证，原告和被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对该组证据的真实性认可，对其证明的问题即起火点为壁挂炉不认可。认为照片不是鉴定结论或意见。
被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼未向本院提交任何证据。
为查明案件事实，本院于2015年9月7日依职权向泽普县住房和城乡建设局调取了12.25泽普县天然气燃爆事故的全部案卷材料：
1、《关于成立泽普县”12.25”天然气爆燃事故调查组的通知》泽政办发【2014】162号文件；2、泽政复【2015】13号请示事项批复单；3、泽普县”12.25”天然气爆燃事故调查报告；4、泽普县”12.25”天然气爆燃事故快报；5、泽普县”12.25”天然气爆燃事故说明；6、泽普县”12.25”惠民楼天然气爆燃火灾处置情况报告；7、国家燃气用具检验中心对切断式燃气调压器的检验报告；8、【2015】新建质鉴字第0001号鉴定报告；9、询问笔录9份；10、勘验笔录2份；11、新天宇祥辉价评（估）字2014第286号评估报告1册；12、送达回证5张；13、鸿联-
喀造字2015-0001号核算报告书1册；14、鉴定不合格通知书1份（以上证据均为原件）。
本院经举证、质证后，对原、被告双方无争议的证据的证明效力予以采信，对双方存在争议的证据分析认证如下：
1、原告出示的证据1系泽普县海贝女装专营店营业执照正本、经营者唐淑娟公民身份证，能够证明泽普县海贝女装专营店作为原告主体适格，该份证据来源合法、内容真实，与本案有关联性，本院对该组证据依法予以采信。
2、原告出示的证据2系《泽普县”12.25”天然气爆燃事故调查报告》，该报告与法院依职权从住建局调取的《泽普县”12.25”天然气爆燃事故调查报告》原件一致，本院对该证据的真实性予以确认。该报告系泽普县住房和城乡建设局、泽普县公安消防大队、泽普县质量技术监督局、泽普县安全生产监督管理局四部门依据国家燃气用具质量监督检验中心、塔西南石油勘探开发公司鉴定结论综合案情共同制作，来源合法、与本案有关联性，本院予以采信。
3、原告出示的证据4系新疆天宇祥辉价格评估有限责任公司出具的新天宇祥辉价评（估）字（2014）第286号《价格评估报告书》1份、进货单38份。评估书与法院依职权调取的（2014）第286号《价格评估报告书》原件一致，本院对其真实性予以确认，该评估报告书制作单位有相关资质，内容真实、合法，本院予以采信。对原告出示的进货单38份，因无供货单位盖章，且两被告对其真实性均不予认可，真实性无法确认，故本院对该证据不予采信。
4、原告出示的证据5系新疆鸿联工程造价咨询有限公司喀什分公司鸿联-
喀造字【2015】1号《核算报告书》，该报告书与法院依职权调取的【2015】1号《核算报告书》原件一致，本院对其真实性予以确认，核算报告书制作程序合法、内容真实，本院予以采信。
5、被告泽普县方根天然气有限公司出示的证据1国家燃气用具质量检验中心产品质量检验报告、燃气调压器产品说明书。对质量检验报告，该报告系新疆喀什地区泽普县质量技术监督局委托，国家燃气用具质量检验中心制作，该松鸡中心系具有鉴定资质的国家权威机构，其作出的报告内容合法，与本案有关联性，本院予以采信。对燃气调压器产品说明书，客观真实、来源合法，与本案有关联性，本院予以采信。
6、被告泽普县方根天然气有限公司出示的证据2用户安装、使用天然气申请表、派（竣）工及工程结算单，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对其家中天然气卡表是由被告泽普县方根天然气有限公司安装的事实没有异议，本院对该组证据予以采信。
7、被告泽普县方根天然气有限公司出示的证据3天然气用户户内安全检查登记表，对被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼认可的有其签名的登记表，本院予以采信，对被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼不认可其妻子签名的登记表，本院不予采信。
8、被告泽普县方根天然气有限公司出示的证据4泽燃法【2013】41号文件、泽方然【2014】53号文件，这两份文件系被告泽普县方根天然气有限公司向泽普县燃气办、泽普县人民政府的工作汇报及请示，与本案没有关联性，本院不予采信。
9、照片三张，证明火灾的起火点是被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中的燃气壁挂炉。原告与被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对该组照片的真实性认可，本院对其真实性予以确认，但该组证据不能证实火灾的起火点系被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中的燃气壁挂炉，对该组证据的证明力，本院不予采信。
10、本院依职权调取的证据2、3、8、9、10、11、12、14，来源合法，证据取得程序规范，与本案有关联性，对本案有证明力，本院依法予以采信。
本院根据双方当事人的陈述以及本院确认的有效证据，认定以下事实：
原告系泽普县平安南路惠民楼4单元401室住户。被告系燃气管道设计、安装及天然气销售等业务的有限责任公司。2014年12月25日北京时间7时55分许，泽普县平安南路惠民楼4单元402室发生天然气爆燃事故，事故造成8人轻伤，该单元部分墙体、门窗损坏、402室室内财物被烧毁，惠民楼周边183户房屋设施不同程度损坏，45户商铺、住宅内财产物品受损，原告泽普县海贝女装专营店受损物品包括笔记本电脑、空调、自行车、挂烫机、燃气热水器、穿衣镜及衣物等，室内装修受损包括塑钢窗、金属地弹门、天棚吊顶、装饰灯、镜子、玻璃等。事故发生后，泽普县人民政府组成泽普县”12.25”天然气爆燃事故调查组，通过现场勘查、走访、委托国家燃气用具质量监督检验中心、塔西南石油勘探开发公司对调压箱出口压力及压力表进行鉴定，鉴定结果：调压箱出口压力3.34kpa，高于出口压力设定值2.4kpa、压力表检定不合格。经泽普县人民政府授权，泽普县发改委委托新疆天宇祥辉价格评估有限责任公司部分财产损失作出评估，该评估公司于2015年1月6日出具的新天宇祥辉价评（估）字2014第286号价格《评估报告书》，原告房屋内财产价值为32907.60元。泽普县审计局委托新疆鸿联工程造价咨询有限公司喀什分公司对原告被烧毁装饰装修设施进行评估，该公司于2015年1月16日出具的鸿联-
喀造字【2015】1号《核算报告书》，确认室内装修损失价值为6166.78元。
事故发生后，泽普县住房和城乡建设局、泽普县公安消防大队、泽普县安全生产监督管理局、泽普县质量技术监督局依据上述勘查、走访及鉴定结果，于2015年1月31日共同作出了《泽普县”12.25”天然气爆燃事故调查报告》，报告确定事故发生原因为：1、方根公司惠民楼小区的天然气调压箱未能有限发挥气压监测和调压作用；2、方根公司对调压箱存在的安全隐患未尽到及时排查治理义务，对住宅燃气用户软管是否安装牢固、私自改装天然气设施等行为未能及时检查发现并有效督促其整改；3、泽普县惠民楼4单元402室住户（本案被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼）厨房灶台内连接燃气灶软管的两端安装不牢固脱落，造成天然气泄漏。责任认定为：方根公司作为专业的燃气企业未能全面履行法律规定和合同约定的义务，对该起事故的发生承担主要责任。泽普县惠民楼4单元402室住户即被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼未按照规定对软管安装牢固并私自加装燃气设备（壁挂炉），对该起事故的发生承担次要责任。现原告诉至法院，要求两被告赔偿其各项损失。
在庭审中，被告方根公司向本院提出要求司法鉴定申请，要求对泽普县”1225”天然气爆燃事故原因及责任进行司法鉴定，由于政府组成联合调查组已经对该事故出具了详细的报告即《泽普县”1225”天然气爆燃事故调查报告》，报告中调压箱、压力表经过专门的机构鉴定认为调压箱的出口压力超标及压力表不合格，调查组所作出的调查报告程序合法，客观真实，对被告申请司法鉴定的申请不予支持。对被告方根公司申请具有专门知识的人出庭的申请，根据被告的要求，本院于2015年9月17日向新疆自治区住房和城乡建设厅发出了出庭通知书，该单位书面告知我院不派员参加庭审。对被告方根公司申请调查组人员出庭作证的申请，我院于2015年9月21日分别向泽普县住房和城乡建设局、泽普县公安消防大队、泽普县安全生产监督管理局、泽普县质量技术监督局等四个职能部门发出了出庭通知书，前三个单位出具书面答复表示不参加庭审进行说明。泽普县质量技术监督局收到出庭通知书后，即未到庭也未进行答复。
另查明：2007年11月12日，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼向被告方根公司申请安装天然气卡表，在被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼使用天然气的过程中，被告方根公司曾派人到其家中检查，发现被告家中私自安装壁挂炉，但并未对此进行督促、整改，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼仍继续正常使用。
本案争议焦点如下：1、关于《事故调查报告》是否能作为定案依据的问题。2、关于责任应如何承担的问题。3、原告的各项损失应如何承担。
1、关于《事故调查报告》是否能作为定案依据的问题。
本案中，《泽普县”12.25”天然气爆燃事故调查报告》是在事故发生后，由泽普县人民政府牵头，组织安全生产监督管理局、公安局消防大队、审计局、发改委、质检局、住房和城乡建设局、工商局、局等十六个单位组成事故联合调查小组，对事故发生的经过、原因、性质进行调查，并依据相关法律规定对事故责任进行认定，虽原告及方根公司及被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼均认为该报告所认定的事实部分有误，但其均未能提供相反证据推翻该报告，故本院认为该报告对事故原因和责任认定具有较高的客观性和可信度，可作为本案认定事实和划分责任的依据。
2、关于责任应如何承担的问题。
天然气作为一种易燃易爆的气体，在运输、使用过程中必须注意安全。被告方根公司作为泽普县行政区域内的特许经营企业，进行着对周围环境有高度危险的作业，虽然提供证据证明其严格依照法律及供用气合同规定，对业主进行安全用气，履行了安全宣传教育义务和管理职责，但其提供的证据不能证明损害是由原告故意造成的，对燃气设施存在的安全隐患未尽到及时排查义务，且惠民楼小区的调压器未能有效发挥气压监测和调压作用，导致惠民楼402住户即被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中厨房灶台连接燃气的软管两端安装不牢固脱落，致使天然气泄露发生爆炸，是事故发生的直接原因，根据《城镇燃气管理条例》第四十六条的相关规定，燃气经营者未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查，造成损失的，依法承担赔偿责任，故被告方根公司应承担相应的责任。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼系事故发生的房屋所有人，其未尽到安全使用气体的义务，因事故现场天然气管道气密性完好，灶前阀门处于关闭状态，但厨房灶台连接燃气的软管两端脱落，按照天然气的属性，在密闭的空间内，如天然气充气密度不达到一定的程度，就不会发生爆炸的可能性，结合本案被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼在发生爆炸之前家中无人，其行为违反了《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》的相关规定，对形成本案纠纷也应负一定的责任，应认定本案的损害结果与两被告行为之间有因果关系。故被告方根公司承担该事故主要责任，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼承担该事故次要责任。
被告方根公司辩称国家燃气用具质量监督检验中心检验结果调压器出口压力设定值3.34kpa,该检测值系在燃气调压器产说明书第三条：主要技术参数中确定出口压力1
--
5kpa范围内，证明调压器出口压力正常，从燃气调压器产品说明书第八条可以看出：”调压器出口压力高于设定值”被认为是调压器出现故障的一种情形，根据国家燃气用具质量监督检验中心《产品质量检验报告》”检验样品简介”栏中有被告方根公司提供的该调压器的出口压力设定值为2.4kpa，检验结果3.34kpa，其明显高于设定值2.4kpa，由此可以认定调压器出现了故障，故本院对被告辩称的调压器出口压力在正常范围内理由不予采信。另，被告方根公司辩称事故发生责任应依据产权归属原则，由燃气设施所有人即本案被告阿不都克热木阿不都热赫曼承担，因燃气调压器是用于用户低压一级调压，其性能是否正常会直接影响燃气用户的用气安全，且没有相关法律规定供应天然气过程中发生纠纷，适用产权归属原则，故被告方根公司的辩称没有事实和法律依据，本院不予采信。另外，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼辩称被告方根公司供应天然气属高度危险作业，应适用无过错责任原则，由被告方根公司承担全部赔偿责任，未其向法院提供相应的证据予以证实，故对其主张，本院不予采信。
3、原告的诉讼请求是否符合法律规定。
本案中，泽普县发改委委托新疆天宇祥辉价格评估有限责任公司作出的《关于泽普县大十字老惠民楼因天然气爆炸造成的价格评估报告》及新疆鸿联工程造价咨询有限公司喀什分公司作出的《核算报告书》，系两公司根据国家评估的有关法规，遵循公正、客观、科学、公开市场的原则，对事故现场进行详细勘查的基础上，依据事故发生时的客观事实作出的，可作为本案认定事实的依据。故原告要求被告赔偿财产损失32907.60元及装饰装修损失6166.78元的请求，有事实和法律依据，本院予以支持。两被告应赔偿的费用计39074.38元，被告泽普县方根天然气有限公司在本次事故中承担主要责任，应承担全部损失39074.38元责任的80%，即31259.5元；被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼承担次要责任，应承担全部损失39074.38元的20%责任即7814.88元。综上，为了保护双方当事人的合法权益，本案经本院审判委员会讨论决定，根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>的解释》第九十条、《最高人民法院<关于民事诉讼证据的若干规定>》第二条、第六十三条、第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第十二条、第十五条、第十九条，《中华人民共和国民法通则》第一百一十七条、第一百二十三条之规定，判决如下：
一、被告泽普县方根天然气有限公司于判决生效之日起十日内支付原告泽普县海贝女装专营店因财产损害造成的各项经济损失39074.38元的80%责任即31259.5元（叁万壹仟贰佰伍拾玖元伍角）；
二、被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼于判决生效之日起十日内支付原告泽普县海贝女装专营店因财产损害造成的各项经济损失39074.38元的20%责任即7814.88元（柒仟捌佰壹拾肆元捌角捌分）。
如未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案案件受理费777元，由被告泽普县方根天然气有限公司承担622元，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼承担155元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于喀什地区中级人民法院。
审判长兰保红
审判员吐逊吐尼亚孜
人民陪审员石海云
二〇一六年五月十二日
书记员郭宣宣