.MsoNormal{margin-top:0cm;margin-bottom:0px}新疆维吾尔自治区泽普县人民法院p t ” > 民 事 判 决 书（2015）泽民初字第1039号原告窦春荣，住泽普县。委托代理人郭开治，新疆昆鹰律师事务所律师。被告泽普县方根天然气有限公司，住所地泽普县泽普镇平安南路12及14号。组织机构代码证号73838743-2。法定代表人晏梁奎，系该公司经理。委托代理人魏爱行，1970年8月16日，住泽普县。委托代理人陈一纲，新疆德新律师事务所律师。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼，大专学历，住泽普县。原告窦春荣诉被告泽普县方根天然气有限公司、阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼健康权纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序公开开庭进行了审理，原告窦春荣及其委托代理人郭开治、被告泽普县方根天然气有限公司（以下简称”方根公司”）的委托代理人魏爱行、陈一纲，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼均到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告窦春荣诉称：2014年12月25日上午7时55分左右，第二被告家（即惠民楼4单元402室）发生天然气爆炸事故，导致原告家（惠民楼4单元404室）的原告受伤，被送往泽普县人民医院急诊为1冲击伤、2颜面部烧伤、3右耳震荡伤、4左耳外伤型膨膜穿孔、5低鳞血症、6宫内早孕流产。原告在泽普县人民医院共住院治疗21天，因无钱支付拖欠泽普县人民医院的12000元医疗费，导致医院不给出具正式医疗费发票，原告无法起诉拖欠的上述12000元医疗费，只能待交清费用后另行起诉。原告出院后又在喀什妇科医院门诊进行了后续治疗期间共花费4537.48元。因爆炸致原告早孕流产，后又在泽普县人民医院进行了门诊人流术，共15日。事故发生后，泽普县人民政府组成了泽普县”1225”天然气爆炸事故调查组队事故的原因、责任进行了客观公正的调查并形成了《泽普县”1225”天然气爆燃事故调查报告》（以下简称《报告》），《报告》认定事故发生的原因为：一是被告泽普县方根燃气公司惠民楼小区的天然气调压箱未能有效发挥气压监测和调压的作用。二是被告泽普县方根燃气公司对属于本公司的燃气设备（惠民楼调压箱）存在的安全隐患未尽到及时排查治理的义务，对住宅燃气用户软管是否安装牢固、私自改装天然气设施等行为未能及时检查发现有效督促其整改。三是被告阿卜杜克热木阿卜都热赫曼（即泽普县惠民楼4单元402室住户）对自己所有的燃气设施未能尽到安全使用义务（厨房灶台内连接燃气灶软管的两端安装不牢固脱落，造成天然气泄漏）。《报告》认定的事故责任为：被告泽普县方根天然气公司作为专业的燃气企业未能全面履行法律规定和合同约定的义务，对该起事故的发生应当承担主要责任。被告阿卜杜克热木阿卜都热赫曼（即泽普县惠民楼4单元402室住户）未按照规定对软管安装牢固并私自家装燃气设备（壁挂炉），对该起事故的发生应当承担次要责任。综上，为了维护原告的合法权益，根据《侵权责任法》、《民法通则》相关规定，请求人民法院依法支持原告诉请。要求1、判令被告赔偿因”1225”天然气爆炸所导致的后续治疗医疗费4537.48元；2、判令被告给付原告住院期间的伙食补助费21*25元=525元；3。、判令被告给付原告误工费（鉴定45天+人流15天）*（54407元/365天）=8940元；4、判令被告给付原告护理费（鉴定30天+人流15天）*（54407元/365天）=6705元；5、判令被告给付原告营养费（鉴定30天+人流15天）*35=1575元；6、判令被告给付原告照相费、复印费、伤残鉴定费1900元；7、判令被告给付原告交通费300元；以上1-7项合计24482.48元。8、判令由被告承担本案诉讼费。被告方根公司辩称：1、被告泽普县方根天然气有限公司和阿卜杜克热木阿卜都热赫曼之间形成供用天然气的消费关系，泽普县方根天然气有限公司所供然气符合质量规定标准，在本次事故中不存在过错。2、本次事故的发生与泽普县方根天然气有限公司的供气和供气的质量没有直接的因果关系。3、根据合同法第184、178条中对供气合同适用于供水供电的规定，根据供电营业规则第51条中对事故发生的责任承担原则是产权归属原则，本次事故的责任应当由燃气设施的所有权人承担本次事故的所有责任。4、原告在诉状中所依据的《泽普县”1225”天然气爆燃事故调查报告》，该事故调查报告存在违法性，一是事故调查组成员不具备消防监督岗位资格，并且该报告最后没有调查组成员的签名。同时在事故调查报告中作为行政机关对事故责任的认定超越了法律法规所授权的行政职能，属于越权行为。报告中的认定部分关于对调压箱超标的问题，根据国家标准和生产厂家的设计要求，1--5kpa属于正常范围之内，报告中关于安全检查义务的问题，方根公司已经按照城镇燃气设施运行维护和抢修安全技术规程的要求尽到了应尽的义务。对于原告在诉状中所陈述的未尽到排查治理的义务，根据城镇燃气管理条例第49条规定该义务应当由燃气管理部门所实施。同时根据燃气管理条例第19条规定，方根公司所负责的区域是建筑区划内业主专有部分以外的燃气设施承担运行、维护、抢修和更新改造的义务。因此原告对被告方根公司的诉讼请求没有事实依据，与法律所规定的相悖，因此请求法庭依法驳回原告对被告方根公司的诉讼请求。原告在诉讼请求中所述的宫内早孕和低磷血症并非是此次天然气爆燃事故引起。此外原告所实施的人流术是由原告自身意志所决定的，并非天然气爆燃事故引起。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼辩称：《泽普县”1225”天然气爆燃事故调查报告》责任认定不当，本案系因天然气泄露而导致的事故，事故发生的原因是被告方根公司未能履行法律规定和合同约定的义务，根据《民法通则》第123条，《侵权责任法》第72条的规定：从事高度危险物作业造成他人损害的，占有人或者使用人承担侵权责任，但能够证明损害是因受害人故意或不可抗力造成的，不承担责任。因燃气管道设计、安装等均是对周围环境具有高度危险的工作，方根公司作为高度危险物的占有人，在事故发生时未能尽到安全隐患的排除义务，应当承担无过错赔偿责任。在事故发生时，我家中无人，对此次事故的发生不存在人为原因，故原告的损失应由被告方根公司全部赔偿。庭审中，原告为支持其诉讼请求，向本院提交证据如下：1、《泽普县”1225”天然气爆燃事故调查报告》（复印件）1份，证明：2014年12月25日上午7：55分许，在被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中发生天然气爆燃事故，事故发生后，泽普县人民政府组成事故联合调查组，认定被告方根公司对此次事故承担主要责任，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼承担次要责任。经质证，被告方根天然气公司对该份证据的客观性和合法性不认可。就合法性而言从证据的形式要件中单位提交的证明，应由单位的负责人及制作材料的负责人签名盖章，从程序说根据公安部火灾原因调查指南中调查人员应具有特定专业技能及消防监督岗位资质，按照规定的程序方法对火灾进行原因认定，该报告中没有调查人员签名或盖章，同时该被报告仅仅是报告的形式并非是结论文件。就客观性而言该报告中认为调压箱出口压力超标与事实不符，调压箱出口压力为2.4kpa，是调压箱出厂时设定出口压力，该出口压力根据燃气用户的多少和燃气数量的多少可以进行调节，按照调压箱技术规范要求可调节的范围1--5kpa。其次，关于压力表是否合格与调压箱能否正常运行之间没有关系。调压箱的压力表显示的进口压力而非出口压力，压力表的好坏不会影响调压箱的工作状态。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对该份证据的三性均认可。2、诊断证明及病历一套共9页。证明原告于2014年12月25日因1225燃爆事故受伤住院，于2015年1月16日出院，诊断为：①1冲击伤、②颜面部烧伤、③右耳震荡伤、④左耳外伤型膨膜穿孔、⑤低鳞血症、⑥宫内早孕流产。经质证，两被告对该组证据的真实性无异议，关联性有异议，认为原告的人流术和宫内早孕以及低磷血症与天然气爆炸没有任何因果关系。3、喀什妇科医院检验报告单8份及收款收据及项目清单9份（原件）。证明原告在喀什妇科医院进行了后续治疗并花费医疗费4537.48元。经质证，两被告对该证据的客观性和关联性均不认可。认为1、从程序上讲原告转上级医院治疗应有相关的转院证明；2、原告所治疗的项目主要为盆腔炎治疗、妇科治疗和无痛可视微管人流术，所有治疗项目与爆炸发生之间没有因果关系。4、泽普县人民医院彩超检查报告单一份及门诊收费票据7张，合计566.08元。证明原告在2015年1月28日检查时已经怀孕50多天，因1225爆炸导致流产，需要做清宫术。经质证，两被告对该组证据的客观性和关联性均不认可。认为该证据根本不能证明原告怀孕或流产与爆炸有关联性。5、喀什地区第一人民医院司法鉴定所于2015年6月10日出具的（2015）临鉴字第299号《司法鉴定意见书》（原件）及收款票据2张。证明原告因闪爆受伤后鉴定产生的误工期为45天，营养期和护理期各为30天，鉴定费为1900元。经质证，两被告对该证据的客观性和关联性不予认可。该鉴定意见书系原告行人流术之后所进行的司法鉴定。该鉴定中所鉴定的营养期、护理期和误工期全部是按照原告所提交的病历进行的鉴定，在该病历中包含了原告因治疗低磷血症、宫内早孕和人流术的相关内容，因此该证据也与被告间不存在关联性。被告方根公司为证明自己的主张，向我院提交如下证据：1、国家燃气用具质量检验中心产品质量检验报告、燃气调压器产品说明书（均为复印件）各1份。证明国家燃气用具质量检验中心产品检验结果确定的调压器出口压力为3.34kpa，该压力值在产品说明书规定的1-5kpa范围内，调压器的出口压力未超标。经质证，原告对于第一份证据的三性均认可。对于其证明的问题不认可。被告方根公司所述的国家燃气用具质量检验中心产品质量检验报告中没有任何文字结果与事实不符。该检验报告第三页第三项检验结果出口压力明确为3.34kpa。对燃气调压器产品说明书的三性均不认可。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对该组证据认可。2、用户安装、使用天然气申请表、派（竣）工及工程结算单各1份。证明方根公司与阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼之间形成天然气供用合同关系，方根公司给阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中安装了卡表，同时证明在安装过程中向被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼告知了天然气安全使用规则。经质证，原告对该证据的真实性认可，关联性不认可。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对该组证据的真实性不认可。3、天然气用户户内安全检查登记表1份。证明证明方根公司对天然气用户阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中进行安全检查时，发现其使用壁挂炉，该壁挂炉不是方根公司安装。经质证，经质证，原告对该份证据三性不认可。认为是否系402室住户签名无法确认。被告方根公司没有及时排除发现的安全隐患视为未尽到安全检查义务。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对该组证据中2013年入户检查表认可，对2014年的入户检查表不认可，认为签名不是其本人所签。4、泽普县方根公司出具的泽燃法【2013】41号文件、泽方然【2014】53号文件各1份，证明方根公司在履行检查义务过程将所发现的问题及时向相关部门作了汇报。经质证，原告和被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼均对该组证据的真实性认可，合法性和关联性不认可。认为该组证据系被告方根公司自行出具的，是否向燃气主管部门报告不能确认；该组报告中并未明确指出402住户存在违法行为。5、照片三张（原件），证明火灾的起火点是在被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中的燃气壁挂炉。经质证，原告和被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对该组证据的真实性认可，对其证明的问题即起火点为壁挂炉不认可。认为照片不是鉴定结论或意见。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼未提供任何证据材料。为查明案件事实，本院于2015年9月7日依职权向泽普县住房和城乡建设局调取了”12.25”泽普县天然气燃爆事故的全部案卷材料：1、《关于成立泽普县”12.25”天然气爆燃事故调查组的通知》泽政办发【2014】162号文件；2、泽政复【2015】13号请示事项批复单；3、泽普县”12.25”天然气爆燃事故调查报告；4、泽普县”12.25”天然气爆燃事故快报；5、泽普县”12.25”天然气爆燃事故说明；6、泽普县”12.25”惠民楼天然气爆燃火灾处置情况报告；7、国家燃气用具检验中心对切断式燃气调压器的检验报告；8、【2015】新建质鉴字第0001号鉴定报告；9、询问笔录9份；10、勘验笔录2份；11、新天宇祥辉价评（估）字2014第286号评估报告1册；12、送达回证5张；13、鸿联-喀造字2015-0001号核算报告书1册；14、鉴定不合格通知书1份（以上证据均为原件）。经质证，原告对法院依法调取的上述14份证据12.25天然气燃爆事故案卷资料三性均予以认可。认为该14份证据可以组成一个完整的证据链，充分证实被告侵权的事实存在。被告方根公司对该组依职权调取的证据中对第1份证据无异议；2、对第2份证据批复中事故原因、事故性质及事故责任存在异议；3、对第3份证据的三性均不予认可；4、对第4份证据的三性均无异议；5、对第5份证据的三性均无异议；6、对第6份证据的三性均无异议；7、对第7份证据的三性均无异议，该报告中调压器设定出口压力为2.4kpa，是调压器的出厂设定值，该调压器可设定的范围1-5kpa，检验报告中检验结果出口压力为3.34kpa，没有超出调压器可以设定的调压范围，同时该报告中没有任何结论性文字和意见，说明调压器出口压力超标。8、对第8份证据不予认可，因为该鉴定报告在鉴定过程中被告没有进行参与，虽然事故调查组可以委托相关部门对事故调查中所涉及的财产委托鉴定机构进行鉴定，在委托鉴定机构进行技术鉴定时可以不需要被告的参与，但对于涉及财产类的鉴定应当按照司法鉴定程序通则中所规定的程序与被告共同完成。9、对第9份证据中2015年1月9日阿不都克热木阿不都热合曼和迪丽拜尔阿布都拉、2015年1月28日阿孜古丽的三份询问笔录的合法性、真实性不予认可，因为该笔录中被询问人陈述的事实与实际情况不符。对剩余6份笔录没有异议。10、对第10份证据的三性均不予认可，首先该勘验笔录从形式上讲不具有合法性，勘验笔录应有勘验人员的签名和旁证人员的签名，从内容上讲燃气灶漏气保护装置完好，自动断气功能正常的结论应当有技术鉴定中鉴定结论所表明，而非在勘验笔录中表明的。11、对第11份证据的三性均不予认可,一是评估鉴定没有履行法定程序，二是天宇祥辉评估公司不具有法定司法评估鉴定资质。12、对第12份证据没有异议；13、对第13份证据的三性均不予认可,一是评估没有履行法定程序，二是鸿联工程造价咨询公司不具有法定司法评估鉴定资质，同时该公司的该行为已超出了该公司营业执照核定的经营范围。14、对第14份证据的三性均不认可，压力表作为调压上的附属设施。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对该组证据的真实性认可。本院经举证、质证后，对原、被告双方无争议的证据的证明效力予以采信，对双方存在争议的证据分析认证如下：1、原告出示的证据1系”12.25”天然气闪爆事故调查报告，该报告是政府授权，十六个单位组成联合调查小组在经过现场勘查、走访调查及综合客观分析，查明了事故发生的原因，认定事故性质和责任，来源合法，该证据与本案有关联性，本院予以采信；原告出示的证据2系原告受伤后诊断证明及病历，该组证据证明原告待证事实，原告确实在爆炸中受伤住院治疗，与本案有关联性，本院予以采信；原告出示的证据3系喀什同仁妇科医院检验报告单，因原告未提供相关证据证实其因人流感染需要转院治疗，本院认为，该证据与本案没有关联性，本院不予采信;原告出示的证据4系泽普县人民医院彩超检查报告单及门诊收费票据，事故发生时间系2014年12月25日，彩超检查时间为2015年1月28日，该组证据不能证明原告怀孕与天然气闪爆有因果关系，与本案没有关联性，本院不予采信；对原告出示的证据5系地区第一人民医院司法鉴定所出具的司法鉴定意见书，能够证明原告因爆炸受伤住院，该证据来源合法，与本案有关联性，对该份证据的证明效力本院予以采信。2、被告方根公司出示的证据1系国家燃气用具质量检验中心产品质量检验报告、燃气调压器产品说明书。对质量检验报告，该报告系泽普县质量技术监督局委托国家燃气用具质量检验中心制作，内容合法，与本案有关联性，本院予以采信。对燃气调压器产品说明书，客观真实、来源合法，与本案有关联性，本院予以采信。被告方根公司出示的证据2用户安装、使用天然气申请表、派（竣）工及工程结算单，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对家中天然气卡表是由被告方根公司安装的事实没有异议，本院对该组证据予以采信。被告方根公司出示的证据3天然气用户户内安全检查登记表，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼认可的有其签名的登记表，本院予予以采信，对被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼不认可其妻子签名的登记表，本院不予采信。被告方根公司出示的证据4泽燃法【2013】41号文件、泽方然【2014】53号文件，这两份文件系被告方根公司向泽普县燃气办、泽普县人民政府的工作汇报及请示，与本案没有关联性，本院不予采信。被告方根公司出示的证据5系照片三张，证明火灾的起火点是被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中的燃气壁挂炉。原告与被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼对该组照片的真实性认可，本院对其真实性予以确认，但该组证据不能证实火灾的起火点系被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中的燃气壁挂炉，对该组证据的证明力，本院不予采信。3、本院依职权调取的证据2、3、8、9、10、11、12、14，来源合法，证据取得程序规范，与本案有关联性，对本案有证明力，本院依法予以采信。本院根据双方当事人的陈述以及本院确认的有效证据，认定以下事实：原告系泽普县平安南路惠民楼4单元404室住户。被告系燃气管道设计、安装及天然气销售等业务的有限责任公司。2014年12月25日北京时间7时55分许，位于泽普县平安南路惠民楼4单元402室即被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中发生天然气爆燃事故，事故造成8人轻伤，该单元部分墙体、门窗损坏、402室室内财物被烧毁，惠民楼周边183户房屋设施不同程度损坏，45户商铺、住宅内财产物品受损，导致原告居住在4单元404室的原告窦春荣受伤，在泽普县人民医院住院治疗21天，诊断证明医嘱：1、冲击伤；2、颜面部烧伤（I°，面积约3%）；3、右耳震荡伤；4、左耳外伤性鼓膜穿孔，5、低磷血症；6、宫内早孕。2015年6月9日，原告委托喀什地区第一人民医院司法鉴定所对其误工期、营养期、护理期进行法医学鉴定，该鉴定所于2015年6月10日出具（2015）临鉴字第299号《司法鉴定意见书》，鉴定意见：原告窦春荣的误工期为45日，营养期为30日，护理期为30日。鉴定费为1900元。事故发生后，泽普县人民政府组成泽普县”12.25”天然气爆燃事故调查组，通过现场勘查、走访、委托国家燃气用具质量监督检验中心、塔西南石油勘探开发公司对调压箱出口压力及压力表进行鉴定，鉴定结果：调压箱出口压力3.34kpa，高于出口压力设定值2.4kpa、压力表检定不合格。事故发生后，泽普县住房和城乡建设局、泽普县公安消防大队、泽普县安全生产监督管理局、泽普县质量技术监督局依据上述勘查、走访及鉴定结果，于2015年1月31日共同作出了《泽普县”12.25”天然气爆燃事故调查报告》，报告确定事故发生原因为：1、方根公司惠民楼小区的天然气调压箱未能有限发挥气压监测和调压作用；2、方根公司对调压箱存在的安全隐患未尽到及时排查治理义务，对住宅燃气用户软管是否安装牢固、私自改装天然气设施等行为未能及时检查发现并有效督促其整改；3、泽普县惠民楼4单元402室住户（本案被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼）厨房灶台内连接燃气灶软管的两端安装不牢固脱落，造成天然气泄漏。认定责任为：方根公司作为专业的燃气企业未能全面履行法律规定和合同约定的义务，对该起事故的发生承担主要责任。泽普县惠民楼4单元402室住户即被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼未按照规定对软管安装牢固并私自加装燃气设备（壁挂炉），对该起事故的发生承担次要责任。现原告诉至法院，要求两被告赔偿其各项损失。在庭审中，被告方根公司向本院提出要求司法鉴定申请，要求对泽普县”1225”天然气爆燃事故原因及责任进行司法鉴定，由于政府组成联合调查组已经对该事故出具了详细的报告即《泽普县”1225”天然气爆燃事故调查报告》，报告中调压箱、压力表经过专门的机构鉴定认为调压箱的出口压力超标及压力表不合格，调查组所作出的调查报告程序合法，客观真实，对被告申请司法鉴定的申请不予支持。对被告方根公司申请具有专门知识的人出庭的申请，根据被告的要求，本院于2015年9月17日向新疆自治区住房和城乡建设厅发出了出庭通知书，该单位书面告知我院不派员参加庭审。对被告方根公司申请调查组人员出庭作证的申请，我院于2015年9月21日分别向泽普县住房和城乡建设局、泽普县公安消防大队、泽普县安全生产监督管理局、泽普县质量技术监督局等四个职能部门发出了出庭通知书，前三个单位出具书面答复表示不参加庭审进行说明。泽普县质量技术监督局收到出庭通知书后，即未到庭也未进行答复。另查明：2007年11月12日，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼向被告方根公司申请安装天然气卡表，在被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼使用天然气的过程中，被告方根公司曾派人到其家中检查，发现被告家中私自安装壁挂炉，但并未对此进行督促、整改，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼仍继续正常使用。本案争议焦点如下：1、关于《事故调查报告》是否能作为定案依据的问题。2、关于责任应如何承担的问题。3、原告的各项损失应如何承担。1、关于《事故调查报告》是否能作为定案依据的问题。本案中，《泽普县”12.25”天然气爆燃事故调查报告》是在事故发生后，由泽普县人民政府牵头，组织安全生产监督管理局、公安局消防大队、审计局、发改委、质检局、住房和城乡建设局、工商局、局等十六个单位组成事故联合调查小组，对事故发生的经过、原因、性质进行调查，并依据相关法律规定对事故责任进行认定，虽原告及方根公司及被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼均认为该报告所认定的事实部分有误，但其均未能提供相反证据推翻该报告，故本院认为该报告对事故原因和责任认定具有较高的客观性和可信度，可作为本案认定事实和划分责任的依据。2、关于责任应如何承担的问题。天然气作为一种易燃易爆的气体，在运输、使用过程中必须注意安全。被告方根公司作为泽普县行政区域内的特许经营企业，进行着对周围环境有高度危险的作业，虽然提供证据证明其严格依照法律及供用气合同规定，对业主进行安全用气，履行了安全宣传教育义务和管理职责，但其提供的证据不能证明损害是由原告故意造成的，对燃气设施存在的安全隐患未尽到及时排查义务，且惠民楼小区的调压器未能有效发挥气压监测和调压作用，导致惠民楼402住户即被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼家中厨房灶台连接燃气的软管两端安装不牢固脱落，致使天然气泄露发生爆炸，是事故发生的直接原因，根据《城镇燃气管理条例》第四十六条的相关规定，燃气经营者未向燃气用户持续、稳定、安全供应符合国家质量标准的燃气，或者未对燃气用户的燃气设施定期进行安全检查，造成损失的，依法承担赔偿责任，故被告方根公司应承担相应的责任。被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼系事故发生的房屋所有人，其未尽到安全使用气体的义务，因事故现场天然气管道气密性完好，灶前阀门处于关闭状态，但厨房灶台连接燃气的软管两端脱落，按照天然气的属性，在密闭的空间内，如天然气充气密度不达到一定的程度，就不会发生爆炸的可能性，结合本案被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼在发生爆炸之前家中无人，其行为违反了《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》的相关规定，对形成本案纠纷也应负一定的责任，应认定本案的损害结果与两被告行为之间有因果关系。故被告方根公司承担该事故主要责任，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼承担该事故次要责任。被告方根公司辩称国家燃气用具质量监督检验中心检验结果调压器出口压力设定值3.34kpa,该检测值系在燃气调压器产说明书第三条：主要技术参数中确定出口压力1-5kpa范围内，证明调压器出口压力正常，从燃气调压器产品说明书第八条可以看出：”调压器出口压力高于设定值”被认为是调压器出现故障的一种情形，根据国家燃气用具质量监督检验中心《产品质量检验报告》”检验样品简介”栏中有被告方根公司提供的该调压器的出口压力设定值为2.4kpa，检验结果3.34kpa，其明显高于设定值2.4kpa，由此可以认定调压器出现了故障，故本院对被告辩称的调压器出口压力在正常范围内理由不予采信。另，被告方根公司辩称事故发生责任应依据产权归属原则，由燃气设施所有人即本案被告阿不都克热木阿不都热赫曼承担，因燃气调压器是用于用户低压一级调压，其性能是否正常会直接影响燃气用户的用气安全，且没有相关法律规定供应天然气过程中发生纠纷，适用产权归属原则，故被告方根公司的辩称没有事实和法律依据，本院不予采信。另，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼辩称被告方根公司供应天然气属高度危险作业，应适用无过错责任原则，由被告方根公司承担全部赔偿责任，未其向法院提供相应的证据予以证实，故对其主张，本院不予采信。3、原告的诉讼请求是否符合法律规定。原告委托喀什地区第一人民医院司法鉴定所对原告误工期、营养期、护理期进行法医学鉴定，该鉴定所于2015年6月10日出具（2015）临鉴字第299号《司法鉴定意见书》，是根据法律、法规规定的方式、方法步骤，遵守和采用相关技术标准，依据客观事实作出的，可作为本案认定事实的依据。故原告要求的误工期60天、护理期45天、营养期45天，均包括其行人流手术的15天，本院认为，原告行人流手术系在2015年2月4日，其未提供相关证据证实施人流手术与”12.25”闪爆事故有因果关系，故原告要求行人流手术的15天的误工费、护理费、营养费的请求，与事实不符，不予采纳。根据自治区2014年职工平均工资每年54407元标准计算，误工费为6705元（54407元/年÷365天×45天），护理费4470元（54407元/年÷365天×30天），营养费为750元（30天×25元/天）。住院伙食补助费按照国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准予以确定，原告要求两被告赔偿525元的请求，符合法律规定，本院予以支持。原告要求两被告赔偿鉴定费1900元的主张，于法有据，本院予以支持。对原告要求两被告赔偿因12.25天然气爆炸受伤导致的后续治疗费4537.48元的请求，该诉求系原告行人流手术后在喀什同仁妇科医院复查费用，原告未提供医院医嘱，且未提供证据证实其行流产手术是天然气爆炸直接造成，故原告的治疗费应由其自行负担，对项诉求，本院不予支持。对原告要求两被告承担交通费的300元的请求，未提供证据证明，本院不予支持。对原告超出的诉求，本院不予支持。两被告应向原告赔偿的费用合计为14350元。被告方根公司在本次事故中承担主要责任，应承担全部损失14350元的80%即11480元；被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼承担次要责任，应承担全部损失14350元的20%即2870元。综上，为了保护双方当事人的合法权益，本案经本院审判委员会讨论决定，根据《最高人民法院关于适用的解释》第九十条、《最高人民法院》第二条、第六十三条、第六十四条、《中华人民共和国侵权责任法》第十二条、第十五条、第十九条，《中华人民共和国民法通则》第一百一十七条、第一百二十三条之规定，判决如下：一、被告泽普县方根天然气公司于判决生效之日起十日内支付原告窦春荣误工费、护理费、营养费、住院伙食补助费、鉴定费合计为14350元的80%即11480元（壹万壹仟肆佰捌拾元整）；二、被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼于判决生效之日起十日内支付原告窦春荣误工费、护理费、营养费、住院伙食补助费、鉴定费合计为14350元20%即2870元（贰仟捌佰柒拾元整）。如未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。三、驳回原告窦春荣的其他诉讼请求。案件受理费412元，由原告窦春荣承担185元，被告泽普县方根天然气有限公司承担181元，被告阿卜杜克热木阿卜杜热赫曼承担46元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于喀什地区中级人民法院。审判长兰保红审判员帕提古丽玉素因人民陪审员石海云二〇一六年五月十二日书记员徐文娟