河北省承德市中级人民法院
刑 事 裁 定 书
（2015）承刑终字第00271号
原公诉机关河北省承德市双桥区人民检察院。
上诉人（原审被告人）王某某，住承德市。2013年4月23日因涉嫌犯重大责任事故罪被取保候审。2014年5月29日被双桥区人民法院取保候审。
承德市双桥区人民法院审理双桥区人民检察院指控原审被告人王某某犯重大责任事故罪一案，于2015年7月15日作出（2015）双桥刑初字第125号刑事判决，原审被告人王某某不服，提出上诉。本院依法组成合议庭，决定不开庭审理，经过阅卷，讯问被告人，本案现已审理终结。
原判认定，承德市农业科学研究所库房位于承德市高新区凤凰御景小区南侧。农科所库房西侧一部分租给天津可口可乐有限公司承德分公司用作库房，一部分租给承德市润宝商贸有限公司用作库房。
被告人王某某系承德市农业科学研究所电工。2013年4月20日15时30分左右，被告人王某某接到可口可乐公司牛某某电话说他们办公室电路出现故障，让王某某去维修电路。16时左右，牛某某与周某甲开车到雹神庙小区接王某某，后一起到可口可乐公司库房西北角外边的办公室。随后，被告人王某某到配电室检查电路，发现控制可口可乐公司办公室电路的电闸卡在中间合不上，闸上方是输入线，下方是输出线（连接没电的办公室）。王某某看见这个电闸的左边有一个空闸，上边有输入线（有电），下边没有输出线，其把控制没电办公室那个电闸下边的三根输出线剪下来接到左边空电闸下边，王某某将输出线接到电闸上通电后没有测量电流。接好后王某某往上推闸，当时左边的红线就冒烟了，王某某剪断红线后看黄线和绿线没事就又合了一次闸，中间的黄线又冒烟了，王某某又把黄线剪断了，剩下最后一根绿线王某某又一次合闸，绿线又冒烟，王某某又把绿线剪断。过了10多秒钟，王某某听见外面有人喊着火了，出去一看是可口可乐公司库房西侧冒浓烟，很大的火苗从门里往外窜，火势蔓延。
2013年4月20日16时31分许，承德市公安消防支队指挥中心接到报警，农科所内成品库房发生火灾，18时40分，火势基本被扑灭。火灾调查人员对电气线路进行详细勘验，情况如下：承德市农业科学研究所的总配电室位于库房西南侧25米处，总配电室内东西方向设置八个配电柜，由西向东第三个配电柜内的标有“成品库房”的电闸为断开状态，其下级配电柜位于库房东侧南门西侧的南墙上，柜内线路未发现熔痕，柜内上方为一个大电闸，处于断开状态，下方由西向东有三个小电闸，东侧电闸为闭合状态，下方线路接入成品库房西门处的配电柜，控制可口可乐库房照明线路，中间电闸下端未接线，西侧为断开状态，控制瑞宝公司照明线路。总配电室由西向东第四个配电柜内有三个电闸，北侧电闸标有“车库、路灯”，额定电流为200A，为断开状态，下方由西向东分别为红、绿、黄三根电线，三根电线为剪断状态，绝缘皮呈现过热痕迹，中间电闸额定电流为40A，下方连接有红、绿、黄三根电线线头，电闸上方红色进线及下方红色电线线头均呈现绝缘皮过热痕迹。经调查，起火原因认定如下：起火部位位于成品库房内西侧门口配电箱上方。经现场勘查和调查询问排除成品库照明线路故障引发火灾的可能。起火原因为成品库房西侧配电箱及配电箱上方从北侧天津可口可乐公司承德分公司调度室引入成品库线路过电流引燃聚氨脂保温材料蔓延引发火灾。经承德市涉案物品价格鉴证中心鉴定，火灾造成损失数额巨大。
另查明，庭审后，被告人王某某提交悔过书，表示其在检修电路时没有严格按照电工操作规程进行操作。
上述事实，有下列证据予以证实：
1、被告人王某某的供述，证实被告人王某某系承德市农业科学研究所电工，职称是高级电工。2013年4月20日15时30分左右，可口可乐公司牛某某打电话说他们办公室电路有点故障，让王某某去维修电路。当时王某某在雹神庙小区，16时左右，牛某某与周某甲开车接的王某某，几人一起到库房西北角外边的办公室，其看到办公室东墙外一个桌子上有一个插线板烧焦了，牛某某说他们在办公室里拉的电，用电焊机的时候将插线板烧坏了，后办公室就没电了。随后，王某某去与库房西配电室检查电路，发现控制可口可乐公司办公室电路的电闸卡在中间合不上，闸上方是输入线，下方是输出线（连接没电的办公室）。王某某看见这个电闸的左边有一个空闸，上边有输入线（有电），下边没有输出线。王某某用万用表测量完上述两个电闸后，把控制没电办公室那个电闸下边的三根输出线剪下来接到左边空电闸下边，王某某将输出线接到电闸上通电后没有测量电流，接好后王某某往上推闸，当时左边的红线就冒烟了，王某某剪断红线后看黄线和绿线没事就又合了一次闸，中间的黄线又冒烟了，王某某又把黄线剪断了，剩下最后一根绿线王某某又一次合闸，绿线又冒烟，王某某又把绿线剪断。过了10多秒钟，王某某听见外面有人喊着火了，出去一看是可口可乐公司库房西侧冒浓烟，很大的火苗从门里往外窜，火势变大，王某某接到办公室主任韩某甲的电话后将配电室里的电闸断电，后来火势越来越大，消防车来灭火；
2、证人牛某某的证言，证实牛某某系承德市华海物流有限公司法定代表人，公司住所地在长城种业公司后院。2013年4月20日13时许，牛某某发现房间内电器没有电，就去找周某乙到库房的电表箱，发现库房的电表没有跳闸。16时许，牛某某给王某某打电话说没有电，让王某某来看看是什么地方出了问题，王某某同意了，牛某某就与周某甲到雹神庙小区接的王某某。周某甲与王某某去拿工具，牛某某打趟水后骑自行车去的配电室，到配电室时看见王某某、周某甲、张某甲都在，周某甲在配电室门口接电话，王某某正在配电箱处接电线，当时接到第三根电线。牛某某让张某甲回办公室看是否有电，王某某接好电线后合闸，左边的一股线冒烟了，王某某就把这股线剪断了，王某某又一次合闸，中间那根又冒烟了，王某某就把空开断开。牛某某离开配电室要骑自行车回办公室，走到大约离仓库西门50米的位置的时候，听到有人喊着火了，库房那里冒着黑烟，跑到仓库西门时火已经将库房门口封住了；
3、证人周某甲的证言，证实周某甲系可口可乐公司承德分公司库管。2013年4月20日16时许，牛某某告诉周某甲与张某甲说没电了，牛某某给农科所的电工王某某打电话说停电了，让他过来修理一下，后周某甲开车将王某某接到长城种业院内。16时30分许，周某甲、王某某到的配电室，王某某将配电室的配电柜打开后说“问题出在中间那个配电柜那个最小的电闸上”、“把这个小的电闸线剪下来接到左边大的电闸上就没问题了”。王某某将小电闸上的三根电线剪断，往左边大的电闸上接，在接线的时候，周某甲到配电室门口接电话，看见牛某某骑自行车过来，直接进的配电室。周某甲进去时王某某已经接完线，牛某某与周某甲让张某甲回办公室看看有没有电。张某甲走后，王某某开始合闸，合上闸后周某甲看见有一根电线冒烟，王某某断开电闸将那根电线剪断，过了半分钟左右王某某又合了一次闸，电线又冒烟了，王某某又断开闸剪断电线，牛某某这时转身就走了，王某某又合了一次闸，这时电闸上只有一根电线连接，周某甲听见外面有人喊着火了，周某甲往仓库门口跑，因为仓库门口有灭火器，跑的过程中仓库门口火势不大，冒烟，突然之间仓库里面往外边喷出一团火，整个仓库都着了起来，周某甲打119报警；
4、证人张某甲的证言，证实张某甲系可口可乐公司配送调度。2013年4月20日14时，张某甲发现办公室没有电，隔壁物流办公室的牛某某也说没有电，于是牛某某给农科所电工王某某打电话说让他过来看一眼，后牛某某与周某甲到雹神庙接的王某某。16时许，牛某某与周某甲将王某某接到农科所院内，王某某先到张某甲办公室检查电路，说没事，之后周某甲、王某某、张某甲到达配电室，王某某打开配电柜，里面有3个电闸，中间是小电闸，两面各有一个大电闸，王某某手工检查中间的小电闸，说坏了，随后王某某将小电闸下方的三根电线用钳子逐个剪下来，又逐个接到大电闸上，接到第二根线时牛某某进来，马上要接第三根线的时候，牛某某让张某甲先回办公室，要有电了说一声。张某甲回到办公室试了一下还是没有电，刚要打电话告诉牛某某就听见院内大车司机说着火了，张某甲向库房跑，快到库房时看见库房内喷出一团火焰，随即张某甲打119报警；
5、火灾现场勘查笔录、厂区工程分布图、火灾现场等图片资料，证实2013年4月20日16时31分许，承德市消防支队指挥中心接到火灾报警，称位于承德市开发区凤凰御景南侧的承德市农业科学研究所院内库房发生火灾。火灾扑灭后，消防大队组织人员对火灾现场进行勘验的过程及图示概览。火灾调查人员对电气线路进行详细勘验，情况如下：承德市农业科学研究所的总配电室位于库房西南侧25米处，总配电室内东西方向设置八个配电柜，由西向东第三个配电柜内的标有“成品库房”的电闸为断开状态，其下级配电柜位于库房东侧南门西侧的南墙上，柜内线路未发现熔痕，柜内上方为一个大电闸，处于断开状态，下方由西向东有三个小电闸，东侧电闸为闭合状态，下方线路接入成品库房西门处的配电柜，控制可口可乐库房照明线路，中间电闸下端未接线，西侧为断开状态，控制瑞宝公司照明线路。总配电室由西向东第四个配电柜内有三个电闸，北侧电闸标有“车库、路灯”，额定电流为200A，为断开状态，下方由西向东分别为红、绿、黄三根电线，三根电线为剪断状态，绝缘皮呈现过热痕迹，中间电闸额定电流为40A，下方连接有红、绿、黄三根电线线头，电闸上方红色进线及下方红色电线线头均呈现绝缘皮过热痕迹。“车库、路灯”电闸下方三根过热电线为电缆线内的分线，下方线路通向成品库房西北侧的调度室的配电箱，配电箱位于调度室东侧墙面，中间为漏电保护器，南北两侧各有两个空气开关，均为闭合状态，由北向南第二个空气开关上红色接线存在过热痕迹，第二个空气开关下方连接有护套线，其规格为1.5MM²的多股铜线，通过室外进入成品库房西侧门口处的配电箱内，供小房内的用电设备使用。调度室内的配电箱从南墙内向外引出四根红色电线，为三根火线和一根零线，在室外的墙面上接有一个配电箱，由配电箱内引出的线存在过热粘连现象；
6、火灾事故认定书，证实经承德市公安局高新技术产业园区分局调查，起火原认定如下：起火部位位于成品库房内西侧门口配电箱上方。经现场勘查和调查询问排除成品库照明线路故障引发火灾的可能。起火原因为成品库房西侧配电箱及配电箱上方从北侧天津可口可乐公司承德分公司调度室引入成品库线路过电流引燃聚氨脂保温材料蔓延引发火灾；
7、证人韩某乙的证言，证实韩某乙系可口可乐公司仓库库管。2013年4月20日16时许，周某甲说去接电工王某某来维修电路，韩某乙在库房办公室内等待来电。16时20分许，韩某乙听见空调重启了一下，以为来电了，打开电灯及电脑均没有反应，后张某甲告诉韩某乙没有来电，二人到调度室附近看见牛某某骑自行车过来，听见大车司机喊着火了，几人往仓库跑，韩某乙看见仓库门帘着了，烟不大，大约四五分钟，火就从门口喷出来；
8、证人周某乙的证言，证实周某乙系可口可乐公司叉车司机。2013年4月20日13时许，牛某某找到周某乙说库房那边没电了，二人一起到配电室检查，看见电闸全是合着的，没有跳闸。下午4点多，周某乙在调度室内听见外面有人说仓库起火了；
9、证人于某甲的证言，证实于某甲系可口可乐公司员工。2013年4月20日下午4点多，于某甲在休息室内听见外面有人喊着火了，便与其他员工进行灭火，但火势已经控制不住了，在场人员将易燃物品尽可能远离仓库，等待消防救援；
10、证人谢某某和的证言，证实谢某某和系可口可乐公司员工。2013年4月20日下午4点多，谢某某和在休息室内听见外面有人喊着火了，出去后看见很多员工及司机在场，库房里面火很大，之后消防、公安人员到达现场；
11、证人袁某某的证言，证实袁某某系可口可乐公司员工。2013年4月20日下午4点多，袁某某在休息室内休息，听见外面有人喊着火，出去看见可口可乐公司库房朝西的门口附近着火，便与其他员工一起进行灭火，到达库房西口5、6米处发现火已经很大了，人员不能靠近；
12、证人姜某甲的证言，证实姜某甲系可口可乐公司员工。2013年4月20日16时30许，姜某甲在调度室内听见一个叫“大军”的大车司机喊库房着火了，便往库房跑，离库房还有5、6米远时，看见库房门口的火着的很大，库房的彩钢已经被烧坏，无法灭火；
13、证人吕某某的证言，证实吕某某系可口可乐公司员工。2013年4月20日14时许，吕某某与李某丙在休息室门前给摩托车打气，听见大车司机喊可口可乐公司库房着火了，二人到达库房附近时看见可口可乐公司朝西的门口火势很大，吕某某将库房附近的叉车开到安全地带后便与其他员工等待救援；
14、证人李某甲的证言，证实李某甲系可口可乐公司员工。2013年4月20日14时许，吕某某与李某丙在职工休息室门前给摩托车打气，听见有人喊着火了，二人看见库房朝西的门口往外冒黑烟，二人到达库房附近时火势很大，无法靠近，便报警等待救援；
15、证人何某某的证言，证实何某某系可口可乐公司法务部经理，火灾善后负责人。火灾后，库房内产品、市场促销品、冷饮设备及两台叉车被烧毁，过火产品在评估公司、保险公司的监督下分期、分批销毁；
16、证人姜某乙的证言，证实姜某乙系润宝公司法定代表人。2013年4月20日16时30分许，姜某乙在办公室内听见公司后面一声巨响，看见后面仓库起火，姜某乙报警后等待救援；
17、证人王某甲的证言，证实王某甲系润宝公司员工。2013年4月20日16时50分许，王某甲回到公司看见润宝公司与可口可乐公司共用的库房被烧毁；
18、证人庞某某的证言，证实庞某某系润宝公司员工。2013年4月20日16时30分许，庞某某听见几声类似鞭炮爆炸的声音，看见润宝公司与可口可乐公司共用的库房冒烟、起火；
19、证人董某某的证言，证实董某某系润宝公司员工。2013年4月20日17时左右，董某某回到公司看见润宝公司与可口可乐公司共用的库房被烧毁；
20、证人李某乙的证言，证实李某乙系润宝公司员工。2013年4月20日16时30分许，李某乙、张某乙在宿舍听庞某某说库房起火，李某乙到现场看见润宝公司库房部分顶棚塌陷；
21、证人张某乙的证言，证实张某乙系润宝公司员工。2013年4月20日16时30分许，李某乙、张某乙在宿舍听庞某某说库房起火，张某乙看见库房火势很大，消防车到达现场灭火；
22、证人孙某甲的证言，证实孙某甲系润宝公司员工。2013年4月20日16时30分许，孙某甲跟着姜某乙到仓库，发现仓库起火，姜某乙报警后等待救援；
23、证人段某某的证言，证实段某某系润宝公司员工。2013年4月20日16时30分许，段某某在办公室内听见外面有“砰砰”的声音，拉开窗户查看，发现仓库冒烟着火；
24、证人郝某某的证言，证实郝某某系润宝公司员工。2013年4月20日16时30分许，郝某某在办公室听见段某某说库房那边冒烟着火了，确认后报警；
25、证人徐某某的证言，证实徐某某系润宝公司员工。2013年4月20日16时30分许，徐某某在办公室听见外面有“砰砰”的声音，段某某打开窗户说看见库房那边冒烟着火了；
26、证人于某乙的证言，证实于某乙系农科所员工，负责农机具维修及家属楼、仓库水电表抄表。2011年5月份，王某某让于某乙帮忙给可口可乐公司接电，王某某说是孙某乙允许的，具体接电的线路是王某某设计、具体操作的；
27、证人孙某乙的证言，证实孙某乙系农科所副所长兼法定代理人。2013年4月20日16时10分许，孙某乙在阳光四季城附近看见农科所方向冒黑烟，就骑自行车到达事发现场，发现库房及种子加工车间着火。农科所与可口可乐公司、润宝公司都签有房屋租赁合同，合同约定库房的安全防范及相关责任由承租方负责，承租方发现租赁的库房及办公室的房屋、水、电、暖等有需要维修的，先与办公室主任韩某甲联系，韩某甲到现场看过后需要维修的，再派人维修，维修所产生的费用由农科所负责，但承租方造成的损坏，由承租方负责。事发当天，可口可乐公司办公室及华海物流办公室没电后，直接找王某某维修电路的事情孙某乙并不知情，农科所对电路维修工作的要求是如果电路出现问题，维修人员应先向办公室汇报，再由办公室派人去维修。关于可口可乐公司库房西门北角的临建房，是经过农科所同意的，但可口可乐公司私自接电没有经过农科所同意；
28、证人王某乙的证言，证实王某乙系农科所老干部科长兼保卫科科长。可口可乐公司、润宝公司租赁农科所的库房后，是否配备消防设施王某乙不清楚，农科所方面也没有进行检查；
29、证人韩某甲的证言，证实韩某甲系农科所办公室主任。2013年4月20日16时10分许，王某乙接到魏某某电话说可口可乐公司库房着火，王某乙随即报警并赶到现场，看见可口可乐公司仓库西边开始冒火，火势很大。农科所规定维修电路的程序是负责仓库的经理到办公室申请维修，必须经过韩某甲的派遣，不能私自进行维修和改造线路，事发当日韩某甲没有派遣王某某去仓库维修电路；
30、证人王某丙的证言，证实王某丙系农科所科研管理科科长。2013年4月20日16时左右，王某丙在办公室内听见魏某某在走廊里喊着火了，王某丙跑到离可口可乐公司库房100米的地方，已经拉上警戒线了，在警戒线附近看见孙某乙，后在警戒线外等待救援；
31、证人魏某某的证言，证实魏某某系农科所司机。2013年16时25分许，魏某某进车库停车，看到成品库西边开始冒烟，并听见有人喊不行了，快报警，之后看见一个大火球从西门突出来，十来秒钟整个成品库着火，魏某某将车开到办公区时，看见成品库飞出火球落在加工车间上，加工车间着火；
32、鉴定意见，证实经承德市涉案物品价格鉴证中心鉴定：承德市润宝商贸有限公司仓库火灾损失含税金额为人民币7770582.18元，不含税金额为人民币6641361.52元；天津可口可乐公司承德分公司仓库火灾损失金额为人民币4131490.20元；
33、调取证据清单、单位法人证、河北省机关、事业单位机构编制管理证、组织机构代码证、河北省工人考核审批表、库房租赁合同（三种）、建临时房屋协议书，证实农科所的基本情况及农科所与天津可口可乐公司承德分公司、承德市润宝商贸有限公司存在租赁关系。被告人王某某系农科所职工；
34、调取证据清单、营业执照、税务登记证、组织机构代码证，证实天津可口可乐公司及其承德分公司的基本情况；
35、户籍证明，证实案发时被告人王某某犯罪时已满十八周岁，已达到完全负刑事责任年龄。
原判认为，被告人王某某在作业中违反有关安全管理的规定，因而造成严重后果，其行为已构成重大责任事故罪。被告人王某某自愿认罪，可从轻处罚。据此判决，被告人王某某犯重大责任事故罪，判处有期徒刑三年，宣告缓刑五年。
王某某上诉的主要理由是，在案的证据不能证实上诉人违规操作与库房失火存在因果关系，其行为不构成重大责任事故罪。
经审理查明，2013年4月20日15时30分左右，上诉人王某某接到可口可乐公办公室电路出现故障的电话，16时左右，王某某在检查电路时违规操作，造成可口可乐公司库房西侧着火。起火原因为成品库房西侧配电箱及配电箱上方从北侧天津可口可乐公司承德分公司调度室引入成品库线路过电流引燃聚氨脂保温材料蔓延引发火灾。经承德市涉案物品价格鉴证中心鉴定，火灾造成承德市润宝商贸有限公司仓库损失含税金额为人民币7770582.18元，不含税金额为人民币6641361.52元；天津可口可乐公司承德分公司仓库火灾损失金额为人民币4131490.20元。
另查明，庭审后，王某某提交悔过书，表示其在检修电路时没有严格按照电工操作规程进行操作。
原判认定以上事实正确。
原判认定以上事实的证据均经原审法院庭审质证，并经本院审查，予以确认。
本院认为，上诉人王某某在作业中违反有关安全管理的规定，因而造成严重后果，其行为已构成重大责任事故罪。王某某自愿认罪，原判对其适用缓刑适当。上诉理由，经查，上诉人王某某在检修电路作业时违规操作，造成成品库线路过电流引燃聚氨脂保温材料蔓延引发火灾。经承德市涉案物品价格鉴证中心鉴定，火灾造成损失数额巨大，情节特别恶劣，其上诉理由，本院不予采纳。据此，原判定罪量刑并无不当，审判程序合法，依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百二十五条第一款第（一）项、第二百三十三条的规定，裁定如下：
驳回上诉，维持原判。
本裁定为终审裁定。
审判长 李浩东
审判员 王志华
审判员 王 芳
二〇一五年十一月三日
书记员 董丽娜