四川省达州市达川区人民法院 民 事 判 决 书 （2020）川1703民初2098号 原告：四川峻泓达建筑工程有限公司，住所成都市武侯区武侯大道铁佛段1号1栋2单元6层614号。 统一社会信用代码：91510107MA61RGC738。 法定代表人：鲁丽萍。 委托诉讼代理人：杨飞，四川天润华邦律师事务所律师。 被告：四川蓝泰医用卫生材料有限公司，住所达州市达川区翠屏街道汉兴大道二段132号秦巴医贸园综合楼5楼6号。 统一社会信用代码：91511703MA62DQD553。 法定代表人：吴红瓶。 委托诉讼代理人：宦春霞，四川法之缘律师事务所律师。 委托诉讼代理人：张强，男，汉族，生于1991年8月15日，住四川省巴中市恩阳区，技术部负责人。 被告：吴红瓶，女，汉族，生于1988年4月15日，住四川省巴中市恩阳区。 四川峻泓达建筑工程有限公司与被告四川蓝泰医用卫生材料有限公司、吴红瓶承揽合同纠纷一案，本院2020年6月19日立案后，于2020年8月25日依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告四川峻泓达建筑工程有限公司的委托诉讼代理人杨飞，被告四川蓝泰医用卫生材料有限公司的委托诉讼代理人宦春霞、张强到庭参加了诉讼。被告吴红瓶经本院合法传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，本院依法缺席审理，本案现已审理终结。 原告四川峻泓达建筑工程有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求判令被告四川蓝泰医用卫生材料有限公司向原告支付合同款260000元，自2020年4月3日起，按照银行同期贷款利率支付资金占用利息至付清为止，截止2020年6月3日暂计算为2550元，暂共计262550元；2.请求判令被告吴红瓶对被告四川蓝泰医用卫生材料有限公司的付款责任承担连带清偿责任；3.本案诉讼费由二被告承担。事实与理由:原告与被告四川蓝泰医用卫生材料有限公司签订了《建设工程施工合同》，约定由原告承揽被告生产洁净车间实验室，原告按约完成了合同义务，但是被告以各种理由不支付合同款项。为了维护原告的合法权益，特向本院提起诉讼。 被告四川蓝泰医用卫生材料有限公司辩称，按照原、被告双方签订的《建设工程施工合同》，以及《建设工程施工合同》补充协议书，原告承揽了被告的生产洁净车间的施工之后，没有按照合同约定进行施工，导致被告无法取得GMP认证，合同目的不能实现。并且实际上被告按照合同约定，是应该按照原告的施工进度进行付款，但是被告的付款超过施工进度。原告的任何款项，法定代表人吴红瓶并不是本案所涉及的《建设工程施工合同》以及《建设工程施工合同》补充协议书的任何合同当事人，让法定代表人吴红萍个人来承担连带清偿责任，是没有任何事实与法律依据的。 被告吴红瓶未到庭应诉、答辩，亦未提交书面答辩状。 当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2020年2月22日，四川峻泓达建筑工程有限公司与被告四川蓝泰医用卫生材料有限公司签订《建设工程施工合同》，合同约定一、工程概况、工程名称：四川蓝泰医用卫生材料有限公司承租的秦巴医贸园B区综合楼5楼部份房屋(约1200平方米：详见承包人设计施工图)，用于建设二类医疗器械口罩(民用口罩、一次性医用外科口罩、N95医用口罩)生产洁净车间安装工程。工程地点:达州市达川区翠屏街道汉兴大道二段132号秦巴医贸园B区综合楼5楼。二、工程承包范围、承包范围:发包人只负责购置四条口罩生产机器设备(一条一拖一的设配、两条一拖二的设备、一条N95的设备)、两台口罩膜包装机、两台外包装打包机、一台六立方环氧乙烷灭菌机、生化检验设备、冰箱冰柜。其余所有设计、图纸、施工、现场管理、材料、机器设备等全部由承包人购买和实施，包含但不限于实验室所有设备(中央台、边台、超净台、生物安全柜)、厂房常规设备(洗手槽、烘干器、手消毒设备、更衣更鞋柜)、厂房灭菌系统(臭氨发生器、紫外灯)、厂房、办公室、环氧乙烷站、实验室基础建设、消防等施工内容，保证发包人完全达到民用医用口罩生产条件、检测条件和GMP认证条件。四、质量标准：合格标准(1、所用材料需符合医用口罩生产标准；2、施工范围内的空气标准符合省食药局的检测标准；3、达到(洁净室施工及验收规范》、《洁净厂房验收规范》GMP认证标准；4、所有设计和施工需保证消防、环评报批无障碍)。合同第三部分专用条款约定了工程款（进度款）支付方式，11.1按工程进度付款，具体支付方式为工程款分七次按进度节点支付，第一次：合同签订后2个工作日内，支付合同价款的30%(该款项系工程预付款自动转为工程进度款，不再另行支付）；第二次:彩钢安装主体安装完成且达到民用口罩生产条件后3个工作目内，支付合同价款的15%；第三次:空调设备到场安装前3个工作目内，支付合同价款价20%，第四次：30天内，完成净化设施等设备安装、调试，达到生产医用口罩的条件，支付合同价款的15%；第五次：整体安装调试自检合格并经药检所或卫生防疫部对洁净度检查合格后3个工作日内，支付合同价款的10%；第六次：90天内，完成GMP认证工作后3个工作日内，支付合同价款的7%；第七次:质保金(工程竣工)一年后5个工作日内，支付合同价款的3%。2020年3月26日，四川峻泓达建筑工程有限公司向四川蓝泰医用卫生材料有限公司发出自检合格告知函，称《四川蓝泰医用卫生材料有限公司二类医疗器械口罩生产十万级洁净车间安装工程》经该司整体安装调试自检，达到合格要求，满足十万级洁净车间检测项目及标准。同时该司申请四川蓝泰医用卫生材料有限公司可以邀请药检所或卫生防疫部对该司承建的《四川蓝泰医用卫生材料有限公司二类医疗器械口罩生产十万级洁净车间安装工程》进行检验检测。2020年4月2日，四川省食品药品检验检测院出具空气洁净度检测报告，鉴定结论为本次检测的洁净室（区）符合《YY/T0033-2000无菌医疗器具生产管理规范》，检测报告备注一栏显示被测单位洁净区未安装湿度调节系统，不能主动调节相对湿度。2020年7月8日，捷闻(成都）生物科技有限公司向四川蓝泰医用卫生材料有限公司发出关于现场辅导问题的函，该函的附件1中指出，厂房与设施项目中空调系统无温度控制装置；洁净级别不同的洁净区，洁净区与非洁净区之间无压差计；企业无纯化水系统，还未到位。同时查明，被告单位已经支付了案涉工程的80%的进度款，庭审中，双方都认可工程进度款支付情况。双方对下剩工程款支付问题产生纠纷，原告遂向本院提起诉讼。 本院认为，本案的争议焦点为原告是否按照合同约定完成施工进度，被告是否应当支付下剩的工程进度款。 原告四川峻泓达建筑工程有限公司与被告四川蓝泰医用卫生材料签订的《建设工程施工合同》有双方当事人的盖章及其授权代表签名，形式要件具备，合同成立；合同内容系双方的真实意思表示，不违反法律法规的效力性、禁止性规定，合同内容合法有效；原、被告之间的承揽关系成立并受法律保护。双方当事人应当遵循诚实信用原则，按照合同约定全面履行各自的义务。即原告应当按照合同约定交付协议书中所约定的质量符合标准(1、所用材料需符合医用口罩生产标准；2、施工范围内的空气标准符合省食药局的检测标准；3、达到(洁净室施工及验收规范》、《洁净厂房验收规范》GMP认证标准；4、所有设计和施工需保证消防、环评报批无障碍)的二类医疗器械口罩生产十万级洁净车间安装工程，被告按照合同约定及时、足额支付工程进度款。本案中，虽然原告四川峻泓达建筑工程有限公司自检合格且四川省食品药品检验检测院出具空气洁净度检测符合相关规范的报告。但根据双方对工程款进度支付情况的约定，第四次：30天内，完成净化设施等设备安装、调试，达到生产医用口罩的条件，支付合同价款的15%；第五次：整体安装调试自检合格并经药检所或卫生防疫部对洁净度检查合格后3个工作日内，支付合同价款的10%。及2020年7月8日捷闻(成都）生物科技有限公司向四川蓝泰医用卫生材料有限公司发出关于现场辅导问题的函的附件1中指出的厂房与设施项目中空调系统无温度控制装置；洁净级别不同的洁净区，洁净区与非洁净区之间无压差计；企业无纯化水系统，还未到位等等问题，均会影响到产品注册和生产许可。以上问题的存在无法确认原告交付的生产洁净车间已达到生产医用口罩的条件。对于第五次付款中整体安装调试自检合格并经药检所或卫生防疫部对洁净度检查合格后3个工作日内，支付合同价款的10%的洁净度检查合格究竟是否仅指空气洁净度?原告未向本院提交相关证据予以证明，其亦未向本院提交该生产洁净车间已完成GMP认证工作的相关证据。综上，原告提交的证据不足以证明被告单位已经达到双方合同约定的工程进度款支付条件。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条“当事人对自己提出的主张，有责任提供证据”之规定，原告四川峻泓达建筑工程有限公司应承担举证不能，对其不利的法律后果，故原告四川峻泓达建筑工程有限公司要求与被告四川蓝泰医用卫生材料有限公司支付合同款并承担资金占用利息，理由不成立，证据不足，本院不予支持。据此，依照依照《中华人民共和国合同法》第八条、第四十四条第一款、第六十条、第二百五十一条、第二百六十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条规定，判决如下： 驳回原告四川峻泓达建筑工程有限公司的全部诉讼请求。 案件受理费2619元，由原告四川峻泓达建筑工程有限公司负担。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于四川省达州市中级人民法院。 审 判 员 龙桂梅 二〇二〇年八月二十九日 法官助理 高 勇 书 记 员 高 勇