陕西省西安市中级人民法院民 事 判 决 书(2020)陕01民终6401号上诉人（原审被告）：国网陕西省电力公司西安市临潼区供电分公司，住所地：西安市临潼区西关正街71号。法定代表人：刘华伸，经理。委托诉讼代理人：王春科，陕西璟涵律师事务所律师。被上诉人（原审原告）：任志齐，男，1960年1月20日出生，汉族，农民，住西安市临潼区。委托诉讼代理人：任卫锋，男，1987年7月8日出生，汉族，住西安市临潼区。上诉人国网陕西省电力公司西安市临潼区供电分公司（以下简称国网电力临潼公司）因与被上诉人任志齐触电人身损害责任纠纷一案，不服西安市临潼区人民法院（2019）陕0115民初4497号民事判决，向本院提起上诉。本院依法组成合议庭对本案进行了审理，本案现已审理终结。国网电力临潼公司上诉请求1、撤销一审判决改判驳回任志齐在一审的全部诉讼请求；2、一、二审诉讼费由任志齐承担。事实和理由：1、事发地点通过照片显示及实地勘察，为车辆及农用机械不能到达的区域，属于交通困难区域。对该区域，国家规定高压线的架设高度为距地面4.5米，根据一审法院的测量，其公司架设的线路符合国家标准，不能因受天气变化电线冷缩4cm认定其公司架设的线路不符合标准。2、根据《电力设施保护条例实施细则》的规定，案发区域无需设置警示标志，一审法院认定其公司没有设立警示标志疏于管理，是对其公司的苛刻要求。3、其公司架设线路是为了保障居民及企业的生活、生产用电所需，本案中其公司无论是架设和管理，均无任何不当，任志齐未经允许在电力设施保护范围内从事钓鱼活动，自身未尽到高度安全注意义务，应自行承担责任，一审法院判令其公司承担60%的赔偿责任，明显不当。请求二审法院支持其公司的上诉请求。任志齐辩称，国网电力临潼公司架设的电线过低，也没有警示标志，应该承担赔偿责任。任志齐向一审法院提出诉讼请求：1、依法判令国网电力临潼公司赔偿其医疗费等费用暂计50000元；2、残疾赔偿金、后续治疗费等费用待鉴定后由国网电力临潼公司承担；3、诉讼费由国网电力临潼公司承担。诉讼过程中，任志齐变更第一、二项诉讼请求，请求国网电力临潼公司赔偿医疗费、后续治疗费、住院伙食补助费、营养费、误工费、护理费、残疾赔偿金、交通费、精神损害抚慰金共计147430.54元一审法院经审理查明，2019年6月29日，任志齐携带钓鱼竿等工具，在西安市临潼区北侧泾惠渠五支渠河道钓鱼，灌溉渠为南北走向，任志齐手持鱼竿在灌溉渠东侧渠沿行走时，鱼竿被灌溉渠上方的10千伏高压线（一五四栎东线131-132之间）击中，任志齐被电击倒受伤。后经群众报警施救，当日任志齐被送至第四军医大学唐都医院，2019年6月29日-2019年7月9日任志齐在该院住院10天，被诊断为：1、电击伤；2、心肺复苏术后；3、缺血缺氧性脑病；4、腹壁电弧烧伤；5、肝功能不全；6、低钾血症。2019年7月9日-2019年7月25日，任志齐在西安一四一医院住院治疗16天，被诊断为：1、缺血缺氧性脑病；2、电击伤；3、心肺复苏术后；4、肺部感染；5、气管切开术后；6、全身多处电烧伤。任志齐共支出医疗费107097.05元。案件审理过程中，任志齐申请司法鉴定，陕西司法精神医学鉴定中心所出具陕司精鉴字【2019】349号法医精神病学司法鉴定意见书，鉴定为：被鉴定人任志齐，2019年6月29日发生触电昏迷后患有：轻度痴呆伴发精神障碍。其患有的轻度痴呆伴发精神障碍，与2019年6月29日发生触电昏迷，有密切关联。陕西佰美司法鉴定所出具陕美法司【2019】临鉴字第2506号鉴定意见书，鉴定为：1、被鉴定人任志齐的伤残等级属于十级；2、被鉴定人任志齐的误工期为225日左右，护理期为60日左右，营养期为60日左右；3、被鉴定人任志齐需1人护理；4、被鉴定人任志齐的后续治疗费约需1500元左右。任志齐共支出鉴定费用10852元。另查，该10千伏高压线由本案被告国网电力临潼公司经营管理。事故发生在西安市临潼区北侧泾惠渠五支渠河道渠沿，渠沿周围为农田，南北灌溉渠东侧及北侧均有水泥路面可通行，渠沿仅可步行通过。经测量，事故地点的高压线距离地面的最小距离，事故发生时为5.46米，2020年1月20日为5.67米，高压线与地面距离的变化因气温变化导致的导线热胀冷缩引起。事故发生地无高压的警示标志，视野开阔无遮挡。根据电力行业标准及国家电网公司企业标准，导线与地面或水面的最小距离，1KV-10KV，居民区为6.5米，非居民区为5.5米，交通困难地区为4.5米。2005年6月1日实施的《10KV及以下架空配电线路设计技术规程》规定，3.1.3居民区：城镇、工业企业地区、港口、码头、车站等人口密集区。3.1.4非居民区指：上述居民区以外的地区。虽然时常有人、有车辆或农业机械到达，但未建房屋或房屋稀少。3.1.5交通困难地区：车辆、农业机械不能到达的地区。13.0.1导线对地面、建筑物、树木、铁路、道路、河流、管道、索道及各种架空线路的距离，应根据最高气温情况或覆冰情况求得的最大弧垂和最大风速情况或覆冰情况求得的最大风偏计算。任志齐购买有百万安心疗基础版医疗保险，任志齐已通过该保险报销医疗费58270.23元。综上，任志齐的损失为：医疗费107097.05元、后续治疗费1500元、住院伙食补助费780元、误工费22500元、护理费6000元、残疾赔偿金24652元、交通费800元、营养费1800元、精神损害抚慰金1000元，共计166129.05元。本案审理中，经法院主持调解，双方意见分歧较大，致调解未能成立。一审法院认为，公民的身体健康权受法律保护，不受侵害。《中华人民共和国侵权责任法》第七十三条规定：“从事高空、高压、地下挖掘活动或者使用高速轨道运输工具造成他人损害的，经营者应当承担侵权责任，但能够证明损害是因受害人故意或者不可抗力造成的，不承担责任。被侵权人对损害的发生有过失的，可以减轻经营者的责任。”国网电力临潼公司作为本案高压线路的经营管理人，任志齐被国网电力临潼公司的高压线电击受伤，无证据证明任志齐受伤是由于故意或不可抗力造成的，故国网电力临潼公司应该对任志齐的损害承担赔偿责任。关于责任的分担问题，应考虑事故线路是否符合相关标准，国网电力临潼公司有无尽到相应的警示义务，以及任志齐的过失程度。本案中，事故地点位于村庄边缘，灌溉渠渠沿可人员通行，符合国家标准对非居民区的界定，应该适用非居民区导线与地面最小距离的规定，即导线与地面最小距离为5.5米（已考虑最高气温对弧垂的影响）。事故发生时高压线与地面的距离为5.46米，且无电力设施保护区域的警示标志，国网电力临潼公司管理的设施不符合国家标准，且疏于管理。任志齐作为成年人，在视野开阔地带能够清晰看到高压线的存在，任志齐应该意识到手持鱼竿在高压线附近行走可能发生严重危险，但任志齐疏忽大意或过于自信，导致意外事故的发生，故任志齐对损害的发生有过失，可以减轻国网电力临潼公司的责任。综合考虑以上因素，法院酌情任志齐和国网电力临潼公司各承担40%和60%的责任。任志齐主张国网电力临潼公司赔偿医疗费、后续治疗费、住院伙食补助费、营养费、误工费、护理费、残疾赔偿金、交通费、精神损害抚慰金等，法院依法予以支持，但应以法院核定的金额和责任比例为准。关于任志齐购买有百万安心疗-基础版医疗保险，任志齐已通过该保险报销医疗费58270.23元，应否扣减的问题。《中华人民共和国保险法》第四十六条规定，“被保险人因第三者的行为而发生死亡、伤残或者疾病等保险事故的，保险人向被保险人或者受益人给付保险金后，不享有向第三者追偿的权利，但被保险人或者受益人仍有权向第三者请求赔偿。”故保险人向任志齐支付保险金后，任志齐仍有权向国网电力临潼公司请求赔偿。综上所述，为了维护正常的生产生活秩序，保护双方当事人的利益，根据《中华人民共和国侵权责任法》第十五条、第十六条、第七十三条、《中华人民共和国保险法》第四十六条、《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条、第十九条、第二十条、第二十一条、第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》第八条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条规定，判决如下：一、国网电力临潼公司在本判决生效30日内赔偿任志齐医疗费、后续治疗费、住院伙食补助费、营养费、误工费、护理费、残疾赔偿金、交通费、精神损害抚慰金共计99677.43元；二、驳回任志齐的其他诉讼请求。如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案案件受理费3249元，鉴定费10852元，共计14101元，由任志齐负担4567元，由国网电力临潼公司负担9534元。二审经审理查明，一审法院查明的事实属实。本院认为，从事高空、高压、地下挖掘活动或者使用高速轨道运输工具造成他人损害的，经营者应当承担侵权责任，但能够证明损害是因受害人故意或者不可抗力造成的，不承担责任，被侵权人对损害的发生有过失的，可以减轻经营者的责任。本案事故系高压线触电造成人身损害的案件，高压电线因具有高度危险性，一旦发生触电事故，则会对人身和财产造成重大损失，故国家对高压电线架设及警示要求较高。任志齐因手持鱼竿触碰高压线造成人身损害，根据事故发生现场的照片，该区域没有人居住，但有明显的道路，该道路虽机动车辆通行不便，但人员可以正常通行，故一审法院认定该区域为非居民区是正确，根据规定，该区域的高压线架设高度应大于5.5米。事故发生后，国网电力临潼公司称其工作人员对事故发生现场的高压线高度进行了测量，高度为5.46米，该高度明显不符合规定，国网电力临潼公司作为涉案高架线的经营者明显存在过错。国网电力临潼公司架设的不符合规定高度的高压线造成任志齐触电受伤，国网电力临潼公司应承担赔偿责任，但任志齐作为成年人，事发时手持已湿的钓鱼竿，未尽到审慎、注意的义务，才导致鱼竿碰触高压线，进而导致其触电受伤，任志齐自身存在过失，一审法院酌情认定国网电力临潼公司承担60%的赔偿责任并无不妥。综上，一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国侵权责任法》第七十三条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第一项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费2291元，国网陕西省电力公司西安市临潼区供电分公司已预交，由国网陕西省电力公司西安市临潼区供电分公司承担。本判决为终审判决。审判长 王 宏审判员 侯新省审判员 张 伟二〇二〇年六月二十三日书记员 袁 萱