北京市丰台区人民法院民 事 判 决 书（2021）京0106民初2145号原告：北京紫光新锐自控技术有限公司，住所地北京市海淀区金沟河路15号1号楼1层。法定代表人：李福泉，总经理。委托诉讼代理人：韩海燕，北京羽泰律师事务所律师。被告：中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司，住所地北京市丰台区靛厂甲121号。法定代表人：付庆彬，执行董事。委托诉讼代理人：蔡东松，北京市中允律师事务所律师。委托诉讼代理人：于伯奎，男，该公司员工。原告北京紫光新锐自控技术有限公司（以下简称紫光新锐公司）与被告中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司（以下简称中铁北建公司）买卖合同纠纷一案，本院于2021年1月13日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告紫光新锐公司委托诉讼代理人韩海燕，被告中铁北建公司委托诉讼代理人蔡东松、于伯奎到庭参加诉讼。本案现已审理终结。紫光新锐公司向本院提出诉讼请求：1.要求被告立即给付所欠货款144000元；2.被告给付延迟支付货款的利息，以144000元为基数，自2015年12月25日至2019年8月19日按照同期银行贷款利率计算，自2019年8月20日至实际付清之日按照LPR计算；3.诉讼费由被告承担。事实与理由：原告与被告于2012年8月10日签订了新建汉中火车站工程消防巡检等设备买卖合同。合同总价为人民币360000元。合同约定货款支付方式：合同签订后支付合同总额的30%，货到现场付至合同总额的60%，调试完成后付至合同总额的95%，质保期满5%付清。现我公司的设备已全部调试合格交付被告。但被告一直未按合同约定付款，违约在先，给我公司带来很大的经济损失。后双方协商未果，故诉至法院。中铁北建公司辩称：不同意原告诉讼请求，原告所述与事实不符，按照设计图纸，我方收到了6个控制柜，但是原告提供的其中2个控制柜与设计图纸不符，Ap1控制柜开关是设计图纸明确指定的，但是原告供货的为自己生产的设备。Ap6控制柜应有4个控制回路，但原告只安装了2个，与设计图纸不符。相关部门2013年1月23日向我方提出了整改，我方就与原告联系解决，2013年11月原告有人来看如何更改，但仍未解决问题。2014年我方再向原告发函，原告既不回应也不予解决，原告的主张缺乏正当性，合同后续付款的条件没有达到；另，到2020年原告起诉，其请求已超诉讼时效。本院经审理认定事实如下：2012年8月10日，中铁北建公司汉中站项目部与紫光新锐公司就新建汉中火车站工程消防巡检设备的采购和供应签订《设备采购合同》，合同约定：本合同总价为人民币360000元整；10.5买方有权对验收合格后的物资交有资质的检验部门检验，如果任何被检测或测试的物资不能满足技术规格的要求，买方可以拒绝接受该物资。卖方应更换被拒绝的物资，或者根据买方要求对缺陷免费进行修复以满足技术规格的要求，并承担该部分检验费用。10.7卖方负责所供应设备调试并保证建设单位组织的验收通过。11.1买方收到合同规定的履约保证金或履约保函后，自合同双方签字之日起十个工作日内支付合同总价款的30%作为预付款。11.2卖方按照合同规定在交货点验合格后买方付至合同总价的60%，设备安装调试完毕，并经建设单位组织验收合格后十日内买方支付至合同总价款的95%。11.3剩余合同总价款的5%作为质保金质保周期为贰年，在质量保证期过后一个月内，确认无任何质量问题时买方将卖方余款（无息）付清（质保期自建设单位组织的验收合格之日算起）。13.8.1卖方应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及监理单位依据合同发出的指令施工，随时接受监理单位的检查检验，为检查检验提供便利条件。后紫光新锐公司向中铁北建公司发送第一批货物，包括：双电源控制柜、数字智能消防巡检控制柜、消火栓给水泵、自喷给水泵控制柜、消防炮给水泵控制柜、消防炮稳压泵控制柜；随机物品：图纸3套、出厂检验报告3套、合格证3套、资质文件3套、说明书3套、柜体钥匙4把、零地汇流排5根。2012年11月19日，紫光新锐公司向中铁北建公司发送第二批货物，包括：消防排水泵控制柜；随机物品：图纸3套、出厂检验报告3套、合格证3套、资质文件3套、说明书3套、柜体钥匙1把。中铁北建公司于2012年9月3日和2012年9月19日分别向紫光新锐公司转账108000元，共计付款216000元，至合同总价的60%。之后中铁北建公司未再付款。2012年年底，涉案设备所在的汉中火车站通过整体验收。中铁北建公司称涉案设备为应急的消防设备，在特定事项发生后才会启动使用，目前尚未实际启动使用；主张紫光新锐公司交付的设备中有两个控制柜与设计图纸不符，其公司一直与紫光新锐公司交涉解决此问题，紫光新锐公司至今仍未更换或修理，涉案设备无专门验收手续，并提交以下证据予以佐证：（一）2013年1月23日陕西金盾消防工程事务所向中铁北建公司出具的第001号汉中站改扩建工程监理工程师通知单，载明：事由：关于消防验收消防泵控制柜存在的问题；内容：经现场消防验收发现，你单位施工安装的消防泵控制柜存在以下问题：1.消防泵控制柜中双电源切換开关没有按照设计要求的规格型号配置；2.消防泵控制柜中消防排水泵控制部分没有按照设计要求制作安装；以上各项工程内容要求你方按设计要求及时整改，否则造成的后果自负。（二）2013年3月26日中铁北建公司将前述监理工程师通知单内容发送给紫光新锐公司的工作联系单。（三）2013年5月20日中铁北建公司向紫光新锐公司发送的《关于“汉中站房消防控制柜存在问题”的函》，载明：北京紫光新锐自控技术有限公司：在汉中站新建站房工程建设过程中，由贵公司供应的消防控制柜，至今仍存在以下问题需要整改完善：1.API-DY双电源控制柜的双电源切换开关实际采用的规格型号与设计图纸不一致。2.AP6—WB消防炮稳压泵控制柜出厂未安装排水泵控制回路，也未预留位置，致使排水泵控制回路无法按图安装，不能满足设计图纸要求。以上两项问题，我部己多次告知贵司相关人员，但至今未见贵司采取措施，也未见贵司派人来现场调查情况、研究协商解决方案。为加快问题处理速度，避免现场实际设备与设计图纸不符的情况长期存在，特此向贵司发函，请贵司领导高度重视此事，尽快选派责任心强、业务精干人员来现场调研并制定整改措施，尽快解决存在的问题，以便双方顺利完成此次合作。（四）2013年11月25日的《现场服务任务单》，载明：汉中火车站工程本次售服任务要求换双电源，任务完成情况记载为“查看现场如何更换双电源”。（五）2014年7月17日中铁北建公司向紫光新锐公司发送的《关于“汉中站房消防控制柜存在问题”的第二次函》，除反映第一次发函需要整改问题外，此次致函增加整改的第三项问题：消防巡检柜系统运行混乱，无法正常巡检。（六）2014年8月1日中铁北建公司向紫光新锐公司发送的《关于“汉中站房消防控制柜存在问题”的第三次函》，要求紫光新锐公司于2014年8月10日前整改完毕，解决问题。（七）设计图纸及涉案产品的照片，图纸载明了双电源切换开关等材料的型号及规格、数量等要求。紫光新锐公司仅认可2013年11月25日《现场服务任务单》的真实性，对上述其他证据均持有异议，并指出中铁北建公司提供的设计图纸并非其生产设备依据的图纸，但其公司在生产设备完毕后没有保留当时所依据的图纸，故现无法提交；2013年11月25日紫光新锐公司的工作人员前往现场查看更换双电源，证明涉案设备当日已通过验收。紫光新锐公司主张2013年11月25日设备验收之后，其公司一直通过电话向中铁北建公司主张货款，后于2020年下半年通过在违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台登记、发送律师函等方式要求中铁北建公司支付剩余货款144000元，故其请求未过诉讼时效。本院认为，根据已查明的事实，紫光新锐公司与中铁北建公司签订《设备采购合同》合法有效，双方均应依约履行。当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。紫光新锐公司按照合同约定向中铁北建公司初步交付设备，中铁北建公司依约向紫光新锐公司支付了合同总价款的60%。合同约定后续付款条件为设备安装调试完毕，并经建设单位组织验收合格。中铁北建公司提交相应证据证明紫光新锐公司交付设备存在与设计图纸不符的质量问题，紫光新锐公司虽表示中铁北建公司提供图纸并非生产涉案设备依据的图纸，但并未提交相应证据予以反驳。且紫光新锐公司亦无证据证明双方组织了案涉设备的验收合格手续，双方约定的后续付款条件并未达到，中铁北建公司有权拒绝支付后续款项，故对紫光新锐公司要求中铁北建公司支付剩余货款的请求，本院难以支持。另，当事人超过诉讼时效期间起诉的，人民法院应予受理。受理后对方当事人提出诉讼时效抗辩，人民法院经审理认为抗辩事由成立的，判决驳回原告的诉讼请求。本案中，中铁北建公司提出时效抗辩意见，紫光新锐公司表示其一直与中铁北建公司保持联系并索要货款，但就此未提交充分证据予以证明，对此本院不予采信。即便依据紫光新锐公司的主张涉案设备已于2013年11月25日验收合格，则自质保期满后一个月起至紫光新锐公司主张索要货款的2020年止，业已超过法定的诉讼时效，亦应驳回紫光新锐公司诉讼请求。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十七条，《最高人民法院关于适用＜中华人民共和国民事诉讼法＞的解释》第二百一十九条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下：驳回北京紫光新锐自控技术有限公司的诉讼请求。案件受理费1590元，由北京紫光新锐自控技术有限公司负担（已交纳）。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于北京市第二中级人民法院。审 判 员 王姣姣二〇二一年三月三十日法官助理 郑磊茜书 记 员 袁婷婷