辽宁省沈阳市中级人民法院民 事 判 决 书（2021）辽01民终1335号上诉人（原审原告）：郭洪军，男，汉族，住沈阳市于洪区。委托诉讼代理人：国红明，辽宁迅驰律师事务所律师。委托诉讼代理人：王娇，辽宁迅驰律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：中海物业管理有限公司辽宁分公司，住所地辽宁省沈阳市皇姑区。法定代表人：曹孟成，该公司总经理。委托诉讼代理人：苏雪娇，辽宁均秉晟律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司，住所地沈阳市和平区。负责人：辛国良，该公司经理。委托诉讼代理人：于洋，辽宁恒生律师事务所律师。被上诉人（原审被告）：刘佳，女，汉族，住沈阳市皇姑区。上诉人郭洪军因与被上诉人中海物业管理有限公司辽宁分公司（以下简称“中海物业公司”）、国网辽宁省电力有限公司沈阳供电公司（以下简称“国网电力沈阳公司”）、刘佳排除妨害纠纷一案，不服沈阳市于洪区人民法院（2020）辽0114民初3601号民事判决，向本院提起上诉，本院于2021年1月13日立案后，依法组成合议庭对本案进行了审理。本案现已审理终结。郭洪军上诉请求：撤销一审判决，改判被上诉人调整地下车位充电表箱位置，并承担调整充电桩位置的费用及上诉人无法正常使用车位的车位管理费1200元；判令一审、二审诉讼费由被上诉人承担。事实和理由：本案首先是相邻权纠纷，其次是排除妨碍纠纷，一审法院定性错误。刘佳安装充电电桩时没有考虑明装电表箱距地高度过低是否会对相邻人即上诉人造成安全隐患，中海物业公司在没有实地考查、了解电表箱安装的相关规定及标准的情况下同意刘佳提出安装申请，国网电力沈阳公司在没有任何依据的情况下，为刘佳安装了距离地面不足1.6米的电表箱。该电表箱高度过低，且装置于上诉人车位的左前方的立柱上，每次上诉人停好车后，下车时，稍有不慎头部就会撞到该电表箱，被上诉人安装的电表箱给上诉人的安全造成极大隐患。柱子表面及立体空间应为上诉人与刘佳共同使用，一方使用不能对另一方造成困扰及伤害，刘佳安装电表箱已经对上诉人车位的用益物权造成妨害，应予以排除。上诉人购买的车位因为左侧挨着柱子，下车方便一些，所以价格比不挨着柱子的中间位置的总价贵，一审法院所述上诉人停车后右侧通行不符合公平原则。《住宅建筑电气设计规范》适用于住宅地库的电表箱。上诉人和刘佳所租用的车位适用该规范。一审法院适用法律错误，一审中法官要求被上诉人提供电表箱安装在距地不足1.6米的法律依据，但在判决中并没有看到被上诉人提供了相关法律依据，一审法院在此情况下做出判决，实属错误。中海物业公司辩称，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，请求驳回上诉人的上诉请求，维持一审判决。国网电力沈阳公司辩称，由一审中双方当事人提供的照片及录像资料可以真实客观的反映现场的情况，刘佳与郭洪军租用涉案的小区的防空地下室车位，该地下停车位并非封闭的空间，上诉人可以在车辆的左侧和右侧通过，上诉人的举证不能证明电表箱对其造成妨害，电表箱的高度没有违反法律规定，一审法院事实审理清楚。一审法院法律适用全部正确。上诉人提供的《住宅建筑电气设计规范》不适用本案涉案电表箱高度标准。上诉人主张应当适用该规范的3.3.6的规定：明装箱底距地1.8米，但该规范的1.0.2规定：本规范适用于城镇新建、改建和扩建的住宅建筑的电气设计，不适用住宅建筑附设的防空地下室的电气设计。本案中涉案的电表箱并不是安装在住宅建筑的楼道内，而是安装在防空地下室工程的电气设计。根据《住宅建筑电气设计规范》3.3.6的规定，电表箱的安装位置应符合当地供电部门的规定，电表箱安装在公共场所时，明装箱距地宜为1.8米，即并非是应为1.8米，因此1.8米的高度并非强制性标准，而是参考性标准。我公司设立的1.6米电表箱符合标准，且《住宅建筑电气设计规范》并不适用住宅建筑附设的防空地下室的电气设计。在对防空地下室的电气设计没有国家标准的情形下，根据国务院办公厅印发《关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》，鼓励充电服务、物业服务等企业参与居民区充电设施建设运营管理，统一开展停车位改造，直接办理报装接电手续，在符合有关法律法规的前提下向用户适当收取费用。对有固定停车位的用户，优先在停车位配建充电设施；对没有固定停车位的用户，鼓励通过在居民区配建公共充电车位，建立充电车位分时共享机制，为用户充电创造条件。我公司制定了行业标准。国家电网公司企业标准Q/GDW11008-2013《低压计量箱技术规范》D2计量箱安装F.3当安装在地下建筑物时（如车库、人防工程），则不小于1米。我公司在一审时，已经将以上标准提供给一审法院，一审法院以此认定电表箱的高度没有违反法律规定，法律适用正确。刘佳辩称，我方向中海物业公司和国网电力沈阳公司申请的程序符合规定，我方没有任何责任。郭洪军向一审法院起诉请求：1.判令中海物业公司、国网电力沈阳公司、刘佳配合调整地下车位充电桩电表箱位置；2．判令中海物业公司、国网电力沈阳公司、刘佳承担调整地下车位充电桩电表箱所产生的费用；3．判令中海物业公司、国网电力沈阳公司、刘佳承担车位无法正常使用期间的车位管理费1200元；4．判令中海物业公司、国网电力沈阳公司、刘佳承担本案全部诉讼费用。一审法院认定事实：郭洪军与刘佳系中海城瑞士郡小区的业主，中海物业公司系该小区的物业服务单位。郭洪军承租该小区地下B07车位，刘佳承租该小区地下B08车位。双方车位毗邻，车位中间有一柱子，刘佳申请国网电力沈阳公司为其在柱子上安装汽车充电装置，充电桩电表箱即安装在郭洪军、刘佳车位中间的柱子上面，距地面大约1.6米。中海物业公司给国网电力沈阳公司出具《工作联系函》，同意刘佳安装充电桩。现郭洪军主张充电桩电表箱影响其通行，来院诉讼。一审法院认为，本案系排除妨害纠纷案件,排除妨害纠纷是指因为物受到他人的妨碍而引发以排除这种妨碍为目的的纠纷，故本案的争议焦点为郭洪军对停车位的用益物权是否受到刘佳的妨害。郭洪军承租的车位与刘佳承租的车位毗邻，刘佳申请国网电力沈阳公司将充电桩表箱安装在郭洪军、刘佳车位中间的柱子上，该表箱距地面1.6米左右。郭洪军表示刘佳安装的充电桩电表箱影响其通行。对于其主张，其向法庭提供了照片及录像资料，根据证据显示，涉诉小区地下停车位并非封闭空间，郭洪军停车后可在车左侧通行，也可在车右侧通行，在刘佳安装了电表箱的情况下，两侧依然可以通行。郭洪军所举证据并不能证明电表箱客观上对其构成妨碍。郭洪军同时又主张对方安装电表箱的高度违反法律的强制性规定，但郭洪军举证的《住宅建筑电气设计规范》并非适用于本案的地下车库，故郭洪军也未举证证明对方安装电表箱的高度违反国家强制性规定。本案虽然定性为排除妨害纠纷,也属相邻关系问题。各方当事人应当按照有利生产、方便生活、团结互助、公平合理的精神,正确处理截水、排水、通行、通风、采光等方面的相邻关系，相互之间享有要求相对方提供便利或接受一定限制的权利，故综合以上情形，判令驳回郭洪军的诉讼请求。依照《中华人民共和国民法通则》第八十三条、《中华人民共和国物权法》第三十五条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：驳回郭洪军的诉讼请求。案件受理费50元，减半收取25元，由郭洪军负担。二审中，上诉人提交视频一份，证明上诉人停好车后仅能从左侧与刘佳毗邻的通道通过，车辆后方无法通过。国网电力沈阳公司质证意见：对证据三性均有异议，上诉人提供的视频没有客观反映停车状态，对于车位国家及其建设单位均有相应的不同规则的标准，不能体现出上诉人所述如果将后车轮与后线相连无法打开后备箱的事实，也不可能存在设计这种无法打开后备箱车位的情况，并且上诉人仅提供了停车后面的视频，并未将全貌提供，根据停车的常识，车辆停止时后备箱处人员能否通过是可以操作的，也完全可以实现，上诉人的主张不能成立。中海物业公司质证意见：对证据三性均有异议，该视频仅拍摄片段，并不能证明车位的实际真实情况，不能证明涉案电箱影响车位的正常使用。刘佳的质证意见同国网电力公司及中海物业公司的质证意见。本院认定的事实与一审法院认定的事实一致。本院认为，相互毗邻的所有权人或使用权人之间，一方为合理行使其所有权或使用权而享有要求其他相邻方提供便利或是接受一定限制的权利。本案中，刘佳安装的汽车充电装置系经申请，由中海物业公司同意，由国网电力沈阳公司安装。该充电装置安装在郭洪军与刘佳使用的车位中间的柱子上，在郭洪军将车停入其车位后其仍可在车辆左右侧通行，客观上并未能对其通行造成妨碍。郭洪军与刘佳作为相互毗邻的使用权人均享有合理行使其使用权而要求相邻方提供便利或是接受一定限制的权利，案涉充电装置安装于郭洪军与刘佳使用的车位中间的柱子上，郭洪军并未提供证据证明案涉充电装置的安装有违强制性规定，故一审法院对郭洪军的诉讼请求未予支持，符合本案的具体案情，并无不妥。综上所述，上诉人的上诉请求不成立。本院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第（一）项之规定，判决如下：驳回上诉，维持原判。二审案件受理费50元，由郭洪军负担。本判决为终审判决。审判长  刘小丹审判员  陈兴田审判员  任 江二〇二一年三月四日法官助理汪芷如书记员王天秀本案裁判所依据的相关法律《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第二审人民法院对上诉案件，经过审理，按照下列情形，分别处理：（一）原判决、裁定认定事实清楚，适用法律正确的，以判决、裁定方式驳回上诉，维持原判决、裁定；（二）原判决、裁定认定事实错误或者适用法律错误的，以判决、裁定方式依法改判、撤销或者变更；（三）原判决认定基本事实不清的，裁定撤销原判决，发回一审人民法院重审，或者查清事实后改判；（四）原判决遗漏当事人或者违法缺席判决等严重违反法定程序的，裁定撤销原判决，发回一审人民法院重审。一审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重审。