山东省冠县人民法院民 事 判 决 书（2018）鲁1525民初2425号原告：冠县瑞鑫天然气有限公司，住所地冠县冠宜春路南侧。法定代表人：汤俊朝，系公司经理。委托诉讼代理人：徐庆春，系该公司职工。委托诉讼代理人：刘洪亮，山东冠州律师事务所律师。被告：浙江铭仕不锈钢有限公司，住所地浙江省诸暨市店口镇湖西村。法定代表人：冯剑铭，系公司经理。委托诉讼代理人：王斌，浙江法校（诸暨）律师事务所律师。被告：济南铭仕不锈钢有限公司，住所地山东省济南市历下区花园路189-2号乙座209室。法定代表人：苗春娜，系公司经理。委托诉讼代理人：李成群，山东瀚澜律师事务所律师。原告冠县瑞鑫天然气有限公司（以下简称冠县瑞鑫公司）与被告浙江铭仕不锈钢有限公司（以下简称浙江铭仕公司）、济南铭仕不锈钢有限公司（以下简称济南铭仕公司）产品责任纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理，原告冠县瑞鑫公司的委托诉讼代理人徐庆春与刘洪亮、被告浙江铭仕公司的委托诉讼代理人王斌、被告济南铭仕公司的委托诉讼代理人李成群到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告冠县瑞鑫公司向本院提出诉讼请求：1,依法判令被告赔偿原告损失100万元。2，诉讼费用由被告承担。事实与理由:2017年原告与被告签订了购买“铭仕”牌燃气用304(06cr19i10)不锈钢管材的合同，被告铭仕让原告将货款汇至济南公司的账户内，被告济南公司给原告出具收据。原告收到“铭仕”牌燃气用304(06cr19i10)不锈钢管材后，按要求进行施工。后客户在使用过程中发现有漏气现象，随反映给原告，原告及时如实告知被告浙江铭仕公司，浙江铭仕公司派技术人员到场勘察检验，一直没给出漏气的原因。不断有客户反应漏气现象。2018年2月28日被告律师回律师函中称，经被告技术人员反复勘察，认为是不锈钢管材和水泥接触后，不锈钢管材会有腐蚀，造成漏气现象。现原告己将腐蚀的管材陆续更中，现已更换完的部分已损失已达100多万元，剩余部分正在更换中，由于被告未能及时检测出管材漏气原因及该管材使用的祥细使用说明，致使给原告遭受重大损失，被告应有重大过错，应承担主要或全部损失。经多次协商未果，原告提起诉讼,望依法判决如诉请。被告浙江铭仕公司辩称：我公司生产的铭仕牌管材管件符合国家标准以及合同标准，不存在原告所述的质量问题，原告在发生漏气的现象后，我公司也于2018年1月份派遣专门的技术人员到现场取样勘察，经公司各部门负责人研究认为，发生漏气的原因是施工单位未按照城镇燃气室内工程施工与质量验收规范的要求规范施工，在管道暗埋暗敷过程中没有采取相应的防腐措施，不锈钢管材直接与水泥、砂浆接触，水泥中氯化物缓慢腐蚀管壁导致漏气，所以我们认为，发生漏气的原因及责任不在于被告浙江铭仕公司，不应当承担赔偿责任。浙江铭仕公司与济南铭仕公司是两家独立的法人，济南铭仕公司是浙江铭仕公司在济南的代理商。被告济南铭仕公司辩称：出现问题的原因同意浙江铭仕公司的意见，原告作为专业的燃气公司，没有提供施工单位资质、安装人员经培训合格的上岗证，没有审定过的设计文件、施工方案、工程验收合格报告就将该工程交付用户使用，原告的行为违反了国家有关规定，施工单位未按照城镇燃气室内工程施工与质量验收规范的要求规范施工，原告负全部责任，发生损失应自行承担。另外，我方非产品生产者，也没有与原告签订合同，约定过我方应负义务，综上所述，原告的诉讼请求不成立，请依法予以驳回。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。根据当事人提供的证据，本院认定事实如下：原告冠县瑞鑫公司（合同甲方、需方）与被告浙江铭仕公司（合同乙方、供方）于2014年11月25日在冠县签订燃气用不锈钢管材、管件购销合同，内容如下：“根据《中华人民共和国合同法》有关规定，经甲、乙双方友好协商，就甲方向乙方采购不锈钢燃气管道及管件事宜达成以下协议，以兹共同遵守:一、产品名称:“铭仕”牌燃气用不锈钢管材304(06Cr19Ni10)、管件304(06Cr19Ni10)及氟橡胶圈等相关配件。二、订购产品名称、代号、数量等:具体购进产品的名称、代号、数量、交货时间、到货地点等具体内容由甲、乙双方根据工程的实际需要，按甲方出具的材料订单予以确认。三、质量及检验标准:1.燃气薄壁不锈钢管材、管件分别执行国标GB/T12771-2008、GB/T21835的要求、燃气用不锈钢波纹软管需符合CJ/T197--2004标准的技术要求，并符合《山东省工程建设标准(DB37/T5017-2014)燃气管道环压连接技术规程》的相关技术要求。2.甲方对乙方提供的不锈钢管道及管件进行抽样，交由具备相应检测资质的检测单位进行材质检测，如果产品材质合格，则由甲方承担相关检测费用;如发现不锈钢材质不合格，甲方有权退货并索赔，由此造成的经济损失和发生的检测费用由乙方承担。四、订单的下达时间:甲方每次订货需提前3-5天，由法定代表人或委托人签字并加盖公司公章传真确认后方可生效。双方确认后的订货清单作为本合同的附件，具有同等的法律效力。五、产品包装:乙方提供管材、管件等货物的包装以“捆”或“袋”为单位，并采取必要的保护措施，保证产品在运输过程中不受损坏。在运输过程中造成的产品损坏和缺少，由乙方负责更换或补齐。六、特殊产品的供货:特殊供货(指乙方提供的价目表中没有的产品)，甲、乙双方另行商议价格和交货期。七、结算价:附流体输送用燃气不锈钢管材、管件结算单价明细(以实际收负结算)，氟橡胶圈为乙方免费配送，不计价。八、付款方式:1.甲方首次订购乙方不低于500户管材、管件,作为第一次样板工程使用，待该工程安装、试压合格后，付总货款的80%两个月内付至总货款的90%，留10%作为质保金，一年后付清。2.以后订购货物以传真订单显示材料规格、数量为准，货物经甲方验收合格后，5日内向乙方付该批货款的70%，两个月内付至总货款的90%，留10%作为质保金，一年后付清。九、交货地点:乙方免费送货至甲方公司所在地，运输费用乙方负担。十、交货时间和条件:乙方自接到甲方订单后5-7个工作日内应及时发货，按每批次双方约定的时间和地点交货。十一、技术及售后服务:1.免费派专职售后服务工程师培训安装指导，并跟踪服务，免费提供两套环压工具使用(工具5000元/1套)，如甲方因工程紧急等原因短期需要增加工具，乙方需及时提供备用工具供甲方使用。2.甲方遇到技术难题时，乙方技术人员应在接到甲方电话反馈信息后2个工作日内到达甲方指定地点，协助解决技术问题。十二、合同有效时间:合同期自2014年11月25日起至2015年11月25日止，自签订之日生效。十三、违约责任的承担:如因乙方产品出现质量问题而导致甲方承担的经济赔偿，则由乙方全部承担。2、出现违约现象时，由违约方承担相应的违约责任。十四、其他。1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本合同履行的过程中引起的争议，双方应友好协商，协商不成可向本合同签订所在地的人民法院提起诉讼。3.本合同式两份，双方各执一份，本合同生效后，双方签署的相关文件可作为本合同的附件，与本合同具有同等的法律效力。4、附报价表和授权书”。原告冠县瑞鑫公司提交其公司与山东军辉建设集团有限公司于2015年2月1日签订的冠县天然气工程施工合同一份，内容为“甲方:冠县瑞鑫天然气有限公司乙方:山东军辉建设集团有限公司根据冠县区域内天然气工程工作要求,甲方同意将经营范围内小区的天然气主管道铺设,入户安装,庭院管网铺设安装及燃气设备安装等安装工程项目交由乙方施工,本着安全为重,质量第一和诚信为本的原则,经由甲乙双方协商一致,就有关工程建设施工安装事项达成如下协议:一,工程事项1,工程地点:冠县区域内,2,工程内容及工程量:天然气入户安装和主,支线供气管道铺设,入户安装区域的庭院供气管网敷设及其配套工艺安装,与管道配套的相关土建工程,管沟开挖回填等工程实施。二,工程承揽要求1,乙方需有承揽该工程所需的相关资质,并提供加盖公章的资质复印件;2.乙方需授权有工程技术管理资质的人员作为工程负责人,乙方工程负责人需提供施工队伍人员名单及相应资质证书;3.甲方在乙方提供增值税发票后方予以最终结算;三,施工方式,价格及要求1.施工内容:包含中低压管道铺设,调压箱安装,管件安装,支架制作安装,阀门安装.泄漏报警系统安装,燃气表挂表,打眼,套管安装与封堵.防腐补口,除锈刷漆.吹扫及压力实验、镀锌钢管刷涂银粉漆,号牌喷涂及安全警示标识涂刷及安装,开挖回填,路面拆除及恢复等2.施工技术要求:按相关行业规范执行,所有材料必须符合设计要求及行业标准,以达到验收合格为准。3.价格表附后。四,工程质量及要求:1,整体工程质量为合格,合格率达到100%。2,管沟,管材.焊接,防腐.工艺安装.穿跨越,吹扫试压,置换等以相应燃气规范要求为准;3.乙方入场3日内需提供切实可行的施工方案及施工计划,并严格执行,施工过程中需严格遵守施工方案及甲方现场管理的施工要求;4.乙方需提供完整的隐蔽工程栓点及影像资料,打压吹扫现场记录及影像资料;5.乙方需在完工后按要求填写单户工程质量验收单,并附用户与竣工现场拍照留存.6.工程质量保修期:1年.六,工程项目单价与结算1.工程付款按实际完工日期后1个月内付款80%.2,乙方必须在甲方要求的时间内开具增值税专用发票。七、甲方的权利,义务1,负责收集乙方单位及其参加工程建设人员的资质等相关资料;2.与当地政府及相关部门协调工程事项,为工程顺利实施提供便利;3.按照工程实际,出具施工要求,并进行现场交底;4,委派监工代表按施工要求,标准对工程进行了质量监督;5.按工程工程进度及约定向乙方支付工程款,工程竣工后,及时组织相关人员对已完工的工程进行竣工验收;6,施工期间随时与乙方交流工程事项,及时解决施工中存在的问题;7.审核乙方材料使用,禁止非国标材料入库和使用,监督乙方材料入库明细及材料合格证的如实填写及整理;8.延期或暂停向乙方出具书面通知;9.按工程需要及进度保证工程材料供应(需甲方提供的);10.按照工程质量罚款制度对不合格项进行处罚.11.工程量结算时,对乙方绘制的入户图纸进行50%的抽查,如不准确,按最少用量结算。八,乙方的权利义务1,组织安排好施工人员,并备齐单位施工相关资质,证照.各施工技术人员的资格证,身份证明等资料,并到相关职能部门备案及施工许可等手续的;工程不得分包,转包;2,备齐工程施工的设备,材料,机械,辅助材料及测试机具等,必须满足工程实施需要:3.根据甲方工程需要配备相关技术人员和施工作业人员,做到合理调配和按工程需要增加,安排人员;4.服从监理.甲方现场人员的技术指导,监督管理,严格执行行业施工规范和技术操作规程,按设计要求施工,确保工程质量和工期,PE管运输与安装必须按要求和相关程序进行实施,地表管道、设施安装做到横平竖直,固定牢固,防腐绝缘,除锈刷漆达到行业标准要求,无漏防,漏刷,对不符合要求和达不到行业标准的要及时纠正,整改,土建工程完工后要及时恢复地面臃肿、清理现场建筑垃圾;5,领取、搬运,安装调压器和计量仪表等设备时要按相关设施设备的具体说明与要求进行实施,不得出现倒置、碰撞,刮擦等与之相违背而出现不良后果:6,根据协议工程内容拟定工程施工计划及进度,并分期、分项向甲方汇报工程情况,妥善处理好施工中相关协调事宜,需当地政府及甲方解决的事项要提前请示:7.所采购材料需为国标材料,并要求乙方做好材料入库登记及有相应材料合格证,材料入库登记表及合格证需提供给甲方备案:8.在施工中遇到不可抗拒的原因延误工期及变更施工方案须提出书面报告同,经甲方或工程设计单位确认同意后方能认可;9.拟定施工方案,施工组织设计和安全施工措施,并在动工前报至甲方;10.安全文明施工,确保自身和他人安全,在高危情形下施工作业要采取安全防范措施,要求作业人员正确操作和使用机械设备,并教育和传授安全文明施工常讯.施工前和施工中要仔细观察现场周边环境和地下设施,不得因施工而损坏其它设施及他人利益,遇有地下设施的,要事先确定准确位置后并保证安全的情况下方能进行实施.在人口密集地带,特殊地段及通行要道作业要设置警示标志,夜间要设置照明标志,并合理安排作业时间,避免或减少因施工而给他人生产.生活带来不便,保证安全无事故发生,否则,乙方自行承担一切责任;11,搞好施工现场的配合与协调,以提高整体工程实施进度为前提,做到相互支持,相互理解,减少矛盾与摩擦.12.乙方必须为其施工队伍所有人员缴纳劳动局工伤保险,确保人员安全,乙方必须与甲方签订安全协议,保证安全施工,并服从甲方,监理对乙方的安全管理,对甲方,监理提出的安全整改意见必须无条件服从并整改.13.因乙方自身原因而不按要求执行以上条款,并给甲方工程的整体实施造成不良影响和上级相关部门批评与处罚等,将视情况予以处罚。14.对已安装完成的入户管道,须绘制相应平面图,系统图,合计管材用量。九其它约定1,双方必须严格遵守本协议及相关行业规范,违约方按《合同法》相关规定承担违约责任并向对方支付违约金,本合同价包含税金;2,未尽事宜及现在无法确定的事项根据实际情况双方另行协商解决或签订补充协议,补充协议与本协议同等有效;3.协议签订地点:冠县4,协议签订后或在执行中如双方发生纠纷,双方协商解决,达不成共识的可诉至合同签订地有管辖权的人民法院裁决;5.本协议一式四份,甲乙双方各执二份;6,本协议签字盖章后生效.”原告冠县瑞鑫公司与山东军辉建设集团有限公司分别加盖公章并由公司代表签名。原告冠县瑞鑫公司提交山东军辉建设集团有限公司的建筑业企业资质证书复印件显示该公司资质类别及等级，其中载明市政公用工程施工总承包贰级。原告冠县瑞鑫公司提交肥城宏远建设有限公司的建筑业企业资质证书复印件显示该公司资质类别及等级，其中载明水利水电工程施工总承包叁级；建筑工程施工总承包贰级。原告冠县瑞鑫公司提交其公司与肥城宏远建设有限公司于2015年2月1日签订的冠县天然气工程施工合同一份，合同内容和原告冠县瑞鑫公司与山东军辉建设集团有限公司签订的上述施工合同内容一致，原告冠县瑞鑫公司与肥城宏远建设有限公司分别加盖公章并由公司代表签名。原告冠县瑞鑫公司提交的山东军辉建设集团有限公司营业执照复印件，显示内容为“统一社会信用代码91370983766663684M10-2名称山东军辉建设集团有限公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)住所山东省泰安市肥城市仪阳工业园区法定代表人李军英注册资本伍亿元整成立日期2004年09月06日营业期限2004年09月06日至2024年09月05日经营范围：压力容器(高压容器A1级,第三类低中压容器A2级)设计,制造,安装,销售,压力管道(GA1乙級,GB1,GB2（2）级,GC1级,GD1级))安装,锅炉(1级)安装、改造、维修,化工石油工程,机电安装工程,防腐保温工程,房屋建筑工程,市政公用工程,园林绿化工程,钢结构安装,消防设施工程,电力工程,建筑装修装饰工程,模板、脚手架工程,建筑安装劳务分包,工业专业设备、建材专业设备安装及其设备的内衬外防及维修，炉窑砌筑,非标准件制作安装,不锈钢制品加工、销售，建材、钢材,五金、交电、电线电缆销售,单机容量60万千瓦及以下机组的运行、维护、检修工程,承包境外工程及境外工程所需的设备,、材料出口，劳务信息咨询,建筑安装工程分包,建筑装饰装修工程分包，医疗器材销售、安装、维修，环保工程的设计,施工,水污染、大气污染及其他污染治理。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)”。原告冠县瑞鑫公司提交肥城宏远建设有限公司营业执照复印件，显示内容为：“统一社会信用代码91370983762885108P4-1名称肥城宏远建设有限公司类型有限责任公司(自然人投资或控股肥城市陆房村法定代表人徐胜刚注册资本叁仟零陆拾万元整成立日期2004年05月25日营业期限2004年05月25日至2024年05月24日经营范围房屋建筑工程,机电设备安装工程,钢结构工程,电力工程、环保工程,化工石油工程,建筑智能化工程,水利水电工程:电力工程检修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。原告冠县瑞鑫公司该提交由其公司加盖公章的说明一份，内容为“本公司的天然气工程验收程序均由建设单位（本公司）、监理单位、施工单位共同验收”。原告冠县瑞鑫公司另提交竣工验收签证书10份，分别为1.工程名称冠县中通领尚城小区天然气工程，开工日期2015年2月12日，交工日期2017年6月18日，工程内容为：本项目为中通领尚城小区，其位于红旗路，主要包含PE管、调压箱、镀锌钢管、不锈钢管等，该项目共计安装用户640户，主要燃气设备包含调压箱、燃气表640台、电磁切断阀640台及其他燃气附件。验收意见同意，工程评定合格，施工单位、监理单位、建设单位分别由山东军辉建设集团有限公司、山东建院工程监理咨询有限公司、冠县瑞鑫天然气有限公司加盖公章并由相关负责人签名，盖章、签名时间均为2017年6月18日。2.工程名称冠县广泽水映城小区天然气工程，开工日期2016年7月12日，交工日期2016年10月21日，工程内容为：本项目为广泽水映城小区，其位于团结路，主要包含PE管、调压箱、镀锌钢管、不锈钢管等，该项目共计安装用户864户，主要燃气设备包含调压箱、燃气表864台、电磁切断阀864台及其他燃气附件。验收意见同意，工程评定合格，施工单位、监理单位、建设单位分别由山东军辉建设集团有限公司、山东建院工程监理咨询有限公司、冠县瑞鑫天然气有限公司加盖公章并由相关负责人签名，盖章、签名时间均为2016年10月21日。3.工程名称冠县锦绣江南小区天然气工程，开工日期2016年11月10日，交工日期2017年1月18日，工程内容为：本项目为广泽水映城小区，其位于团结路，主要包含PE管、调压箱、镀锌钢管、不锈钢管等，该项目共计安装用户648户，主要燃气设备包含调压箱、燃气表648台、电磁切断阀648台及其他燃气附件。验收意见同意，工程评定合格，施工单位、监理单位、建设单位分别由山东军辉建设集团有限公司、山东建院工程监理咨询有限公司、冠县瑞鑫天然气有限公司加盖公章并由相关负责人签名，盖章、签名时间均为2017年1月18日。4.工程名称冠县冠星新区小区天然气工程，开工日期2016年3月2日，交工日期2016年6月25日，工程内容为：本项目为冠星新区小区，其位于冉子路，主要包含PE管、调压箱、镀锌钢管、不锈钢管等，该项目共计安装用户306户，主要燃气设备包含调压箱、燃气表306台、电磁切断阀306台及其他燃气附件。验收意见同意，工程评定合格，施工单位、监理单位、建设单位分别由山东军辉建设集团有限公司、山东建院工程监理咨询有限公司、冠县瑞鑫天然气有限公司加盖公章并由相关负责人签名，盖章、签名时间均为2016年6月25日。5.工程名称冠县振兴美景小区天然气工程，开工日期2015年2月11日，交工日期2017年4月4日，工程内容为：本项目为振兴美景小区，其位于振兴路，主要包含PE管、调压箱、镀锌钢管、不锈钢管等，该项目共计安装用户400户，主要燃气设备包含调压箱、燃气表400台、电磁切断阀400台及其他燃气附件。验收意见同意，工程评定合格，施工单位、监理单位、建设单位分别由山东军辉建设集团有限公司、山东建院工程监理咨询有限公司、冠县瑞鑫天然气有限公司加盖公章并由相关负责人签名，盖章、签名时间均为2017年4月4日。6.工程名称冠县冠州苑1期小区天然气工程，开工日期2015年8月7日，交工日期2015年10月14日，工程内容为：本项目为冠州苑1期小区，其位于振兴路，主要包含PE管、调压箱、镀锌钢管、不锈钢管等，该项目共计安装用户1148户，主要燃气设备包含调压箱、燃气表1148台、电磁切断阀1148台及其他燃气附件。验收意见同意，工程评定合格，施工单位、监理单位、建设单位分别由肥城宏远建设有限公司、山东建院工程监理咨询有限公司、冠县瑞鑫天然气有限公司加盖公章并由相关负责人签名，盖章、签名时间均为2015年10月14日。7.工程名称冠县怡心帝景小区天然气工程，开工日期2016年10月22日，交工日期2017年1月12日，工程内容为：本项目为怡心帝景小区，其位于兴华路，主要包含PE管、调压箱、镀锌钢管、不锈钢管等，该项目共计安装用户202户，主要燃气设备包含调压箱、燃气表202台、电磁切断阀202台及其他燃气附件。验收意见同意，工程评定合格，施工单位、监理单位、建设单位分别由肥城宏远建设有限公司、山东建院工程监理咨询有限公司、冠县瑞鑫天然气有限公司加盖公章并由相关负责人签名，盖章、签名时间均为2017年1月12日。8.工程名称冠县滨河家园小区天然气工程，开工日期2015年6月2日，交工日期2015年8月19日，工程内容为：本项目为滨河家园小区，其位于建设路，主要包含PE管、调压箱、镀锌钢管、不锈钢管等，该项目共计安装用户194户，主要燃气设备包含调压箱、燃气表194台、电磁切断阀194台及其他燃气附件。验收意见同意，工程评定合格，施工单位、监理单位、建设单位分别由肥城宏远建设有限公司、山东建院工程监理咨询有限公司、冠县瑞鑫天然气有限公司加盖公章并由相关负责人签名，盖章、签名时间均为2015年8月19日。9.工程名称冠县清泉一品小区天然气工程，开工日期2016年11月2日，交工日期2017年5月14日，工程内容为：本项目为清泉一品小区，河西路，主要包含PE管、调压箱、镀锌钢管、不锈钢管等，该项目共计安装用户814户，主要燃气设备包含调压箱、燃气表814台、电磁切断阀814台及其他燃气附件。验收意见同意，工程评定合格，施工单位、监理单位、建设单位分别由肥城宏远建设有限公司、山东建院工程监理咨询有限公司、冠县瑞鑫天然气有限公司加盖公章并由相关负责人签名，盖章、签名时间均为2017年5月15日。10.工程名称冠县德信英才小区天然气工程，开工日期2016年3月12日，交工日期2016年6月18日，工程内容为：本项目为德信英才小区，其位于白杨路，主要包含PE管、调压箱、镀锌钢管、不锈钢管等，该项目共计安装用户100户，主要燃气设备包含调压箱、燃气表100台、电磁切断阀100台及其他燃气附件。验收意见同意，工程评定合格，施工单位、监理单位、建设单位分别由肥城宏远建设有限公司、山东建院工程监理咨询有限公司、冠县瑞鑫天然气有限公司加盖公章并由相关负责人签名，盖章、签名时间均为2016年6月18日。原告冠县瑞鑫公司庭审时称涉案工程管材出现腐蚀损坏现象于2015年4月份第一次发生后，原告公司及时第一时间通知被告济南铭仕公司，济南铭仕公司于接到通知四五天后，到原告公司查看腐蚀管道情况，并取样带走化验，后期原告公司又发现部分管材存在腐蚀现象。原告公司又及时通知济南铭仕公司，从2015年4月份直至2018年1月份左右，这期间浙江铭仕公司的专业技术人员对管材腐蚀现象来了七八次，始终未有告知管道腐蚀的真正原因。原告公司在被告提供的管材出现漏气现象后，原告公司及时与被告方联系，被告方所称的腐蚀原因，是未按国家行业标准及被告的安装指导书所安装造成的，实际情况是原告公司按被告的技术人员指导下进行安装，腐蚀的原因是在被告未提供技术服务及技术指导不到位的情况下发生的，原告公司也并未见到被告的安装作业指导书，被告方的安装技术人员没有技术服务到位才造成的漏气现象。被告公司提交的安装作业指导书在原告公司在签订合同后没有见到指导书，被告公司没有对具体安装操作进行告知义务。被告浙江铭仕公司庭审时称其公司生产的铭仕牌管材管件符合国家标准以及合同标准，不存在原告所述的质量问题，原告在发生漏气的现象后，该公司也于2018年1月份派遣专门的技术人员到现场取样勘察，经公司各部门负责人研究认为，发生漏气的原因是施工单位未按照城镇燃气室内工程施工与质量验收规范的要求规范施工，在管道暗埋暗敷过程中没有采取相应的防腐措施，不锈钢管材直接与水泥、砂浆接触，水泥中氯化物缓慢腐蚀管壁导致漏气，该公司认为发生漏气的原因及责任不在于被告浙江铭仕公司，不应当承担赔偿责任；浙江铭仕公司与济南铭仕公司是两家独立的法人，济南铭仕公司是浙江铭仕公司在济南的代理商。对于技术指导是产品销售后安装过程中进行指导，包括专用缓压工具。技术指导在工程通过竣工验收实际投入使用之后，说明已经对其进行了相应的指导和售后。浙江公司未提供技术指导，合同签订后已经委派济南公司提供售后工程师。技术指导是指管材与管材、管材与管件之间的连接，这需要专门的工具，本案中发生漏气的部位是连接处，那么说明被告的技术指导没有做到位，但是本案发生漏气的部位系不锈钢缓慢腐蚀所导致的，与被告的技术指导没有直接的关系。室内燃气工程安装是需要专业资质的公司进行施工，国家也有相应的安装标准，不需要被告来提供这方面的安装指导。被告济南铭仕公司庭审时称原告公司的行为违反了国家有关规定，施工单位未按照城镇燃气室内工程施工与质量验收规范的要求规范施工，原告公司负全部责任，被告济南铭仕公司方非产品生产者，也没有与原告公司签订合同，约定过我方应负义务，发生损失应由原告公司自行承担。原告冠县瑞鑫公司（甲方）于2018年1月18日与杨广臣（乙方）签订管道改造施工协议，工程内容及工程量为原告冠县瑞鑫公司将冠县城区826户（冠星老厂306户、振兴美景400户、御龙湾120户）承包给乙方对该住宅小区的室内不锈钢主管道进行改造施工，施工内容为对所用浙江铭仕牌不锈钢管的主管道更换施工，打压测试等。原告冠县瑞鑫公司（甲方）于2018年1月18日与褚忠辉（乙方）签订管道改造施工协议，工程内容及工程量为原告冠县瑞鑫公司将冠县城区2368户（中华苑1266户、美树湾小区288户、清泉一品814户）承包给乙方对该住宅小区的室内不锈钢主管道进行改造施工，施工内容为对所用浙江铭仕牌不锈钢管的主管道更换施工，打压测试等。原告冠县瑞鑫公司（甲方）于2018年1月18日与常跃东（乙方）签订管道改造施工协议，工程内容及工程量为原告冠县瑞鑫公司将冠县城区2970户（育龙庄园786户、德信英才100户、冠州苑1148户、盛世豪庭742户、滨河家园194户）承包给乙方对该住宅小区的室内不锈钢主管道进行改造施工，施工内容为对所用浙江铭仕牌不锈钢管的主管道更换施工，打压测试等。原告冠县瑞鑫公司（甲方）于2018年1月18日与常跃飞（乙方）签订管道改造施工协议，工程内容及工程量为原告冠县瑞鑫公司将冠县城区1064户（锦绣江南648户、星湖湾246户、新城名都1064户、珺璟苑68户）承包给乙方对该住宅小区的室内不锈钢主管道进行改造施工，施工内容为对所用浙江铭仕牌不锈钢管的主管道更换施工，打压测试等。原告冠县瑞鑫公司（甲方）于2018年1月18日与张桂中（乙方）签订管道改造施工协议，工程内容及工程量为原告冠县瑞鑫公司将冠县城区2014户（冠星小区新厂420户、中通领尚城640户、广泽水映城864户、盛世华府90户）承包给乙方对该住宅小区的室内不锈钢主管道进行改造施工，施工内容为对所用浙江铭仕牌不锈钢管的主管道更换施工，打压测试等。原告冠县瑞鑫公司（甲方）于2018年1月18日与常耀亮（乙方）签订管道改造施工协议，工程内容及工程量为原告冠县瑞鑫公司将冠县城区1302户（冠州苑小区966户、怡心帝景小区202户、清泉明珠小区134户）承包给乙方对该住宅小区的室内不锈钢主管道进行改造施工，施工内容为对所用浙江铭仕牌不锈钢管的主管道更换施工，打压测试等。浙江铭仕不锈钢有限公司技术服务部于2018年1月27日对山东冠县瑞鑫天然气有限公司作出管道腐蚀质量处理报告，内容如下：“2018年1月21日公司安排技术员冯岳尧到达冠县“中华苑”小区现场勘查,发现燃气不锈钢管安装不符合施工规范,具体问题有以下几点:1,管道暗埋部分没有做防腐处理,或防腐胶带没有缠绕到位(不符合CJJ94-2006,4.1室内燃气管道安装及检验:4.1.4条款中的第3条,4.1.5条款,4.1.6条款的规定。以及4.3室内燃气管道:4.3.1条款中的第6条的施工要求)。2,不锈钢管与碳钢类支架直接接触(不符合CJJ94-2008,4.3室内燃气管道:4.3.27条款中的第8条)。同时为了慎重起见,公司现场勘查处理人员1月23日随机带回发生问题的一段不锈钢管(DN25x0.8),取样进行材质化验分析,检验技术结果显示所带回的不锈钢样管材质各项元素指标均符合S30408(06Cr19Ni10)不锈钢化学成分元素含量的标准要求(附件一:,报告编号为:180124001)。化验结果出来后,公司组织了技术,品保,生产相关负责人召开了质量专题分析会议,经分析形成如下意见与建议:一,从腐蚀孔的位置产生非焊接处可以得出产品腐蚀原因非加工质量形成,材质经化验也符合国标要求,综合结论,我司产品的质量符合标准要求,此次腐蚀产生非我司产品质量问题。二,从问题管材腐蚀孔外表腐蚀对应处观察内壁,管材内壁表面光滑无腐蚀现象的形状可以认定腐蚀应该是从外部向内部腐蚀而形成,属外因；三,结合小区现象看到的施工情况,初步分析引起不锈钢管的腐蚀主要原因可能为:厨房潮湿及含盐分空气环境下,穿厨柜的不锈钢管没有按CJJ94-2006施工规范要求进行防腐措施或防腐措施施工不到位所致腐蚀(产生腐蚀的位置,刚好在没有防腐胶带缠绕部位)。四,根据现场发现的安全隐患,我公司建议此次改正或今后施工应符合下列要求:1、管道暗埋、暗敷应采取防腐措施。2,钢管支架应该更换成不锈钢材质的支架,或在支架与不锈钢管接触处垫上“橡胶垫”。以上质量处理意见与建议,仅供冠县燃气公司参考,如有异议,可提请第三方检测仲裁!被告浙江铭仕公司提交材质化学成分分析报告一份，该报告载明到样日期和检测日期均为2018年1月24日，检测机构为被告浙江铭仕公司品保部，内容为对聊城冠县型号为G25×0.8的型号、样品状态为管状（有腐蚀）的不锈钢管材进行检验，结论为本批材料化学成分符合06CV19NI10标准中的化学元素含量要求。被告浙江铭仕公司提交其公司委托浙江方圆检测集团股份有限公司对不锈钢管材的检测报告两份，内容均为检测样品的生产日期为2016.5、到样日期为2016年6月6日，检验结论各项单项结论均符合企业标准要求。被告浙江铭仕公司庭审时提交城镇燃气室内工程施工与质量验收规范（摘录）和铭仕不锈钢燃气用管道环压现场安装作业指导书（技术交底书），拟证明原告冠县瑞鑫公司未按照行业标准以及被告浙江铭仕公司的安装作业指导书进行施工的事实、引起腐蚀的原因是施工问题，不是产品质量问题。被告济南铭仕公司提交载明出具时间为2018年4月12日的维修协议一份，内容如下：“甲方：山东冠县瑞鑫燃气有限公司乙方：济南铭仕不锈钢有限公司关于甲方使用不锈钢管道被腐蚀的问题,发现被腐蚀的不锈钢为与水泥、大理石直接接触导致的腐蚀,其他未接触部分没有腐蚀现象,本着对客户负责、搁置争议、先解决问题的原则,经甲乙双方协商如下:1,针对后期维修所用管材、管件,在甲乙双方约定价格基础上,乙方给予甲方5折优惠(仅限维修用料),货到五日内付清本批货款,不开发票。2,双方达成后,甲方应先行支付所欠货款(543008.52)的80%,即:434406.82元,款到后,乙方立即组织发货,维修结束后甲方付清所有欠款。以上协议针对出现的问题,双方共同达成维修方案!”被告济南铭仕公司加盖公司公章并由委托人签名，但原告冠县瑞鑫公司未加盖公章也没有委托人签名。原告冠县瑞鑫公司于2018年2月27日委托律师向被告浙江铭仕公司就该公司提供的不锈钢管材304（06CR19NI10）出现问题一事致律师函，原告冠县瑞鑫公司愿意协商处理赔偿事宜。被告浙江铭仕公司于2018年2月28日回复律师函，称“我公司产品严格按照国家和行业质量标准进行生产制造,并且配备相应的《燃气用管道环压安装作业指导书》用于指导产品安装和技SOBO术交底。2018年1月21日我司技术人员现场勘查发现:贵公司施工管道暗埋部分没有按燃气室内工程施工规范做防腐处理或防腐胶带没有缠绕到位,且不锈钢管与碳钢类支架接头等直接接触。施工不符合国家标准CJJ94《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》中4.1室内燃气管道安装及检验,4.1.4条款中的第3条,4.1.5条款,4.1.6条款和4.3,室内燃气管道,4.3.1条款中的第6条,4.3.27条款中的第8条的施工标准要求。按照我公司《燃气用管道环压安装作业指导书》，也已明确标注出注意事项:“薄壁不锈钢管道不宜与水泥浆、水泥、砂浆、拌合混凝土直接接触,为防止氯化物对管道的腐蚀”。按照贵公司现场照片显示,因施工安装并未按上述注意点做好保护措施,使不锈钢管道与水泥等混凝土直接接触致使管道腐蚀损坏。以上,因安装施工不当导致产品损坏非我公司应承担的产品质量责任”。被告浙江铭仕公司律师函附后图片显示不锈钢管件有腐蚀、损坏情况。原告冠县瑞鑫公司称其公司自采用不锈钢管施工工艺与不锈钢管改造前的期间，一律采购浙江铭仕不锈钢有限公司的不锈钢管及管件，未采购过其他厂家的相关产品；并称对使用浙江铭仕不锈钢共计10544户用户进行更换管件，因起诉时其他用户尚未更换完毕，只起诉部分用户损失。经原告冠县瑞鑫公司申请，本院司法技术科委托济南万通价格评估有限公司因维修更换所使用的材料及工时费所产生的费用等进行评估鉴定，该评估公司于2018年11月16日作出评估意见：“标的山东冠县瑞鑫天然气有限公司服务客户5316户燃气管道因维修更换所使用的材料及工时费所产生的费用等在评估基准日时评估意见为：￥729786元，大写:人民币柒拾贰万玖仟柒佰捌拾陆元整”。该评估报告第3、4、5、6页另载明“三、评估基准日：2016年09月；2018年09月30日。七、评估过程：接受柜员委托后，我机构成立了评估小组，按照鉴定工作程序，在法院承办人的组织下，2018年09月30日下午，晴，我机构会同申请人等对冠县瑞鑫天然气有相似服务客户5316户的燃气管道因维修更换所使用时村科及工时贵所产生的费用情况进行实地查勘,被被申请人未按通知到达现场,电话无法接通、确认短信无回复.依据相关规定,被申请人未到场不影响本次现场查勘核实工作,我机构以委托方移交限有资料及现场查勘实况出具本次评估报告书意见。根据标的实际情况,我机构对涉案楼层更换管材的相关部位及更换后的材料实体等均进行了相关査勘核实:(一)现场对怡心帝景小区、民生冠州苑,滨河家园等涉案小区楼层外相关部位更换情况等进行实地核查,因涉案业户5316户数量多,户型及用料等均一致,故现场以随机抽样的方式入户核实实际更换情况。其中怡心帝景小区核查用户有三单元1801室业主(男)、602室业主(张女士),一单元2202室业主(女);民生冠州苑小区2号楼2-1301室业主(女),4号楼2-1301室业主(张女士),4号楼1-1301室业主(男);滨河家园小区1号楼2-1502室业主(张女士),2-2402室业主(沙女士),4-502室业主(女)。现场入户与业主进行相关问询了解并核实更换后实际情况。(二)对更换后的管材304型不锈钢在燃气公司存放地点进行了核实、测量并拍照,更换后的材质为铭仕不锈钢燃气专用管,(R)40X1.0-304型CT/466-2014不锈钢管材,即规格为DNd25mm管材、DN40mm管材、DN50mm,长度各不相同有1.4m,1.49m,1.57m,1.52m等不同,卷材表面有部分防腐胶带缠绕着管体,平均占管体0.6m(即防腐材料)。根据贵院委托目的和要求,参照委托方移交图纸等限有资料,结合现场查勘标的管材实际更换及更换后残值表现实况,假定该使用更换材料均为符合国家燃气管道标准的合格产品.结合其生产使用标准等对聊城市、济南市等相关省市不锈钢管材销售地区的经销商及厂家等均进行了相关的调研与咨询,同时对淘宝,阿里巴巴等互联网相关网站销售群体等也进行了相关咨询与调研,更换后残值以查勘现场时钢厂及资源回收机构回炉钢收购均价为参照。该标的工艺制作为切割,相应各规格管材,防腐处理,磨平,插管,以标准型材可调伸缩型直接头、两端密封圈,以专业环压工具固定结合部位.根据委托方移交限有资料,评估人员对标的工程需整改情况对聊城市及冠县周边县市建筑安装工程行业有资质相关施工,用工部门及个体等均进行了详尽的调研与咨询,参照调研结果及委托方移交限有资料,结合标的燃气管道更换及完工后正常使用的实际情况,以及本次评估委托背景,本着客观,公平、经济原则,以每户长度为1.5米不同规格管材及相应管件计算其更换材料费用:以批量工程计价,工时费=人工费+辅料+其他管理费用,综合计算其人工费:以其国标理论重量扣除拆按过程中合理损失率,计算更换后材料残值,其中,委托资料管件中弯头部分,现场时未见更换后弯头实体,零头残值不予计算。经评估小组认真讨论,缜密计算,最终评定该涉案的5316户中基本跟换材料及人工费用在评估基准日时的评估意见，如下：标的更换材料费用及人工费评估明细表，该表格其中显示更换材料计224358元，更换管件计111128元，人工费451860元，残值-57560元，合计729786元”。原告冠县瑞鑫公司支付评估费20000元。本院认为：原告冠县瑞鑫公司与被告浙江铭仕公司签订燃气用不锈钢管材、管件购销合同，经该两公司加盖公章及负责人签名确认，可认定是两公司的真实意思表示，本院对该合同效力予以认可。依照《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护”之规定，原告冠县瑞鑫公司与被告浙江铭仕公司均依照合同约定履行应负义务。原告冠县瑞鑫公司与山东军辉建设集团有限公司、肥城宏远建设有限公司分别签订天然气工程施工合同，符合法律规定，本院对该合同的效力予以确认。原告冠县瑞鑫公司提交涉案工程验收说明称其公司的天然气工程验收程序均由建设单位（本公司）、监理单位、施工单位共同验收。山东军辉建设集团有限公司、肥城宏远建设有限公司分别具有涉案工程相关施工资质，涉案工程经施工单位、监理单位、建设单位分别验收合格，依照《中华人民共和国建筑法》第二十六条“承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程”之规定，山东军辉建设集团有限公司、肥城宏远建设有限公司进行涉案工程施工符合法律规定，并经验收程序，涉案工程交付使用。被告济南铭仕公司提交载明出具时间为2018年4月12日的维修协议，但原告冠县瑞鑫公司未加盖公章也未签名，不能认定该维修协议得到原告冠县瑞鑫公司认可，本院对该协议不予采纳。原告冠县瑞鑫公司自2014年11月25日签订燃气用不锈钢管材、管件购销合同至2015年4月份第一次发生涉案工程管材出现腐蚀损坏现象，在此涉案工程施工期间原告冠县瑞鑫公司未按合同约定要求被告浙江名仕公司安排专职售后服务工程师培训安装指导并跟踪服务，致使出现涉案工程管材腐蚀损坏的情况，原告冠县瑞鑫公司对此期间施工造成的工程损失具有过错，应承担相应责任；被告浙江铭仕公司自与原告冠县瑞鑫公司签订燃气用不锈钢管材、管件购销合同后未及时向原告冠县瑞鑫公司提供安装作业指导书也未告知管道腐蚀的真正原因；国家标准CJJ94《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》虽对天然气管道施工规范有明确要求，但依双方签订燃气用不锈钢管材、管件购销合同约定，天然气管道施工规范指导和解决技术问题应为被告浙江铭仕公司的合同义务责任，依照《中华人民共和国合同法》第六十条“当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务”之规定，被告浙江铭仕公司对其公司应提供的技术及售后服务未尽到合同约定义务，应承担违约责任；原告冠县瑞鑫公司的过错行为时间较短且及时通知被告浙江铭仕公司进行处理，被告浙江铭仕公司在较长时间未能按照合同约定履行相关义务，被告浙江铭仕公司的过错行为明显大于原告冠县瑞鑫公司的过错行为；综上，被告浙江铭仕公司与原告冠县瑞鑫公司就涉案工程造成的损失确定承担比例为9∶1。经原告冠县瑞鑫公司申请，本院司法技术科委托济南万通价格评估有限公司对原告冠县瑞鑫公司服务客户5316户燃气管道因维修更换所使用的材料及工时费所产生的费用所作出评估鉴定报告，鉴定程序符合法律规定，本院对该鉴定报告予以采纳。依照原告冠县瑞鑫公司诉讼请求和法律规定，原告冠县瑞鑫公司因涉案工程造成的损失为：更换材料费用及人工费共729786元、评估费20000元，共计749786元。被告浙江铭仕公司按90%的比例赔偿原告冠县瑞鑫公司涉案工程损失共674807元。原告冠县瑞鑫公司主张被告济南铭仕公司承担赔偿责任证据不足，本院不予支持。根据《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条，《中华人民共和国侵权责任法》第六条，《中华人民共和国建筑法》第二十六条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二条、第二十六条之规定，判决如下：一、被告浙江铭仕不锈钢有限公司赔偿原告冠县瑞鑫天然气有限公司损失674807元。二、驳回冠县瑞鑫天然气有限公司的其他诉讼请求。上述判决第一项于本判决生效之日起十日内付清。如果未按上述指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟廷履行期间的债务利息。案件受理费13800元减半收取6900元，被告浙江铭仕不锈钢有限公司负担5274元，原告冠县瑞鑫天然气有限公司负担1626元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提供副本，上诉于山东省聊城市中级人民法院。审判员  潘圣国二〇一九年四月九日书记员  赵晶晶