贵州省麻江县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黔2635民初860号 原告：蒋家琼，女，侗族，1966年4月20日出生，住贵州省凯里市。 原告：文金金，男，苗族，1987年2月3日出生，住贵州省凯里市，系原告蒋家琼儿子。 二原告共同委托诉讼代理人（特别授权）：高明坤，贵州洲联合（锦屏）律师事务所执业律师。 被告：贵州电网有限责任公司凯里麻江供电局，统一社会信用代码91522635MA6DXNFFOR，住所地贵州省麻江县杏山镇凤凰大道83号。 法定代表人：陈泽东，系该局党委书记。 委托诉讼代理人（特别授权）：胡世江，贵州重元律师事务所执业律师。 原告蒋家琼、文金金与被告贵州电网有限责任公司凯里麻江供电局（下称“麻江供电局”）触电人身损害赔偿纠纷一案，本院于2020年9月18日立案受理后，依法适用简易程序于2020年10月10日、2020年12月16日两次公开开庭进行了审理，原告蒋家琼及其委托诉讼代理人高明坤，被告麻江供电局委托诉讼代理人胡世江到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告蒋家琼、文金金向本院提出诉讼请求：1.判令被告麻江供电局赔偿原告蒋家琼、文金金死亡赔偿金688,080.00元，丧葬费31,765.00元；2.判令被告麻江供电局赔偿原告蒋家琼、文金金精神损害抚慰金10,000.00元;3.判令被告麻江供电局承担本案诉讼费用。 事实和理由：二原告与文进富系配偶、子女关系。2020年8月3日下午，文进富在凯里市下司镇新民村勒麦山堰塞湖钓鱼甩钩时，挂到被告通过勒麦山堰塞湖的10KV高压线电击身亡。该事件发生后经报警，有下司镇派出所及凯里市开发区公安分局警员到现场。以上事实有《死亡证明》《询问笔录》、照片等证据佐证。原告认为，被告对其高压线路负有安全巡视检查职责，发生事故的高压线路由荒地区变成湖区后，线路高度明显不符合规范标准，其疏于管理，具有严重过错。文进富被电击死亡，给原告带来巨大的经济损失，被告应当承担赔偿责任，故诉请判决支持原告的请求。 二原告为支持其诉请，提交如下证据材料： 1.二原告《居民身份证》《户口簿》，拟证实原告的身份信息及诉讼主体适格； 2.文进富死亡现场图片2张、凯里市公安局下司派出所2020年8月3日《询问笔录》2份及2020年8月5日出具的《死亡证明》，拟证实文进富的死亡时间、原因、地点； 3.凯里经济开发区公安分局刑侦大队《现场勘验笔录》1份及现场照片18张，拟证实文进富是被电击导致当场死亡； 4.贵州惠康开发运营有限责任公司GZHK2020-0709号《火化证》，拟证实文进富尸体已于2020年8月6日火化。 被告麻江供电局辩称：请求人民法院依法判决驳回被答辩人的全部诉讼请求。理由：（一）死者文进富若系答辩人经营管理的高压电击死，就应当及时通知答辩人到场勘察，如对电击死亡原因无异议，就予以确认；如有异议，则应当进行法医司法鉴定，确定死亡原因，以便归责。但无论被答辩人或临场的警察，都没有通知答辩人到场。2020年8月20日，在下司镇综治办调解时，参会民警解释说死者家属要求派出所出具死者系电击死的证明，用于注销户口，派出所也就出具了。现没有证据证明文进富是高压电击死，答辩人不能承担赔偿责任。（二）如果被答辩人能够证实文进富是答辩人的高压电击死，但死者自身存在重大过失，而答辩人不存在过错，死者的责任由其承担，答辩人不承担赔偿责任。1、答辩人经营的电力设施符合安全规定，不存在过错。根据国家发改委《10KV及以下架空配电线路设计技术规程》第13条规定，1KV至10KV导线与地面或水面的最小距离为5.5米和3米，涉案地点为非居民区、湖，而答辩人的10KV导线与地面或水面的最小距离为7.60米，即使在可能钓鱼的土坎至电线的距离也有7.03米，远远超过安全距离要求。2、涉案地段并非必须设置安全标志，即使不设置也不违反《电力设施保护条例实施细则》第九条的规定。并且答辩人出于善意提醒，已在涉案地段设立警示标志，尽到了警示保护义务。3、根据《电力设施保护条例》第十四条规定，任何单位或个人不得从事向导线抛掷物体的行为。按照答辩人诉状载明的内容，证明文进富是在高压线下抛掷钓具挂到高压线，其行为违反禁止性规定，具有违法性，自身存在完全过错，死亡后果产生的法律责任由其自行承担。 被告麻江供电局为主张其抗辩，提交下列证据材料： 1.《营业执照》《法人代表身份证明书》《关于陈泽东等同志职务任免的通知》（凯供党委〔2020〕67号文件）及陈泽东居民身份证，拟证实被告的注册信息及诉讼主体资格，被告法定代表人为陈泽东； 2.现场照片5张，拟证实：（1）被告已在涉案地设置了禁止钓鱼警示牌，尽到了警示义务；（2）被告经对案涉事故可能地点即48号电杆进行了测量，电力设施的对地安全距离符合国家标准，被告不存在过错； 3.凯里市公安局下司派出所2020年9月25日出具的《关于文进富死亡的接出警情况》，拟证实：（1）派出所出警时间为2020年8月3日18时29分，系事发后两小时；（2）除了同行人文茂才的口述，并没有其他证据证明文进富系电击死亡；（3）120到现场时文进富已经死亡；（4）出警民警告知死者家属需要做死亡法医学鉴定，被死者家属拒绝；（5）原告蒋家琼到派出所要求出具《死亡证明》是为了注销户口；（6）派出所是根据现场人的口述所出具的《死亡证明》。 本院经审理，认定本案事实如下： 被告麻江供电局经营的10KV河东高压配电线路（下称“河东线”）跨越现凯里市下司镇新民村勒麦山堰塞湖上空，该湖区在河东线架设时原系耕地，后因工程弃土形成堰塞湖，吸引钓鱼爱好者围湖垂钓。2020年8月3日下午，原告蒋家琼丈夫（原告文金金父亲）文进富与案外人文茂生等人邀约结伴到勒麦山堰塞湖钓鱼，当天17时许，文进富在河东线48号电杆附近的湖岸垂钓时，甩钩不慎将钓线抛挂到高压电线，被高压电击倒。经同行人文茂生电话报警，凯里市公安局下司派出所民警到达现场时，文进富已无生命体征。民警经向在场人文茂生了解文进富死亡过程后，联系死者文进富胞弟文进才赶赴现场。当晚，下司派出所对文进才询问制作笔录时，其向民警表明直接将死者尸体运回家处理后事，不申请法医尸检。之后，下司派出所报请凯里经济开发区公安分局刑侦大队出勘现场，该大队当晚的勘验笔录及图片载明中心现场位于勒麦山堰塞湖湖岸边，死者文进富右手掌有灼伤痕迹，尸体前方48号电杆的杆脚没在湖水中。 2020年8月5日，下司派出所向原告蒋家琼出具《死亡证明》，该《死亡证明》载明“……经现场调查走访，死者：文进富，（男、55岁、身份证号码：5226011965××××××××、户籍地：贵州省凯里市）在贵州省凯里市勒麦山堰塞湖钓鱼时甩钩不慎挂到高压线导致触电身亡”。2020年8月6日，死者文进富尸体火化。 原告起诉后，被告经对10KV河东线临近48号电杆的导线边线对地距离进行测量，其答辩状中记录垂距为7.60米，到湖坎的斜距为7.07米。经本院2020年10月23日组织现场测量，河东线47号电杆（测量时位于湖中）和48号电杆（测量时杆脚已裸露在湖坎上）之间导线（文进富死亡现场上空导线）边线至湖面垂距为5.495米；48号电杆处的导线边线至湖面垂距为8.488米，至杆脚垂距为7.885米，杆脚与水面垂距为0.603米。该堰塞湖未通航、浮运，未设置水文设施。 以上事实，有原、被告双方提交的证据材料、庭审陈述和本院庭审笔录、现场勘验笔录及图片等在案佐证，足以认定。 本院认为，文进富的死因虽未经过鉴定，但根据凯里市公安局下司派出所出具的《死亡证明》以及凯里经济开发区公安分局刑侦大队现场勘验图片记载死者的尸体特征，足以证实文进富系因抛掷钓线触碰被告经营的10KV河东线后被电击身亡。根据《中华人民共和国侵权责任法》第六十九条“从事高度危险作业造成他人损害的，应当承担侵权责任”、第七十三条“从事高空、高压、地下挖掘活动或者使用高速轨道运输工具造成他人损害的，经营者应当承担侵权责任，但能够证明损害是因受害人故意或者不可抗力造成的，不承担责任。被侵权人对损害的发生有过失的，可以减轻经营者的责任”、第七十六条“未经许可进入高度危险活动区域或者高度危险物存放区域受到损害，管理人已经采取安全措施并尽到警示义务的，可以减轻或者不承担责任”的规定，案涉事故责任系高压电致人死亡事故，适用无过错赔偿原则，本案中没有证据证实死者文进富系故意致害，被告虽然在涉案事故发生地附近设置有警示标志，但该措施不足以达到免责的条件，故其应对文进富死亡产生的损失承担赔偿责任。 对于被告提出案涉电力线路符合安全规定，其不存在过错的抗辩意见，本院认为，依照国家发改委《10KV及以下架空配电线路设计技术规程》第13条规定，1-10KV架空配电线路经过不能通航也不能浮运的河、湖地区，至冬季冰面的对地安全距离不低于5米，至50年一遇洪水位的对地安全距离不低于3米。案涉事故发生地系未通航、浮运的堰塞湖，根据本院2020年10月23日现场测量河东线47号、48号电杆之间导线边线弧垂5.495米的结果，结合常识可以推断该导线边线的弧垂在冬季湖面结冰时能够达到5米的安全要求。因现场未设置水文设施，无法确认勒麦山堰塞湖的最高洪水位。结合公安机关现场勘验时48号电杆杆脚没入湖面，以及本院组织测量时该电杆杆脚露在湖岸的情况，扣除测量48号电杆杆脚与湖面垂距0.603米后，虽然可以计算出事故发生当天的两杆间导线弧垂不高于4.892米，但不能据此得出导线边线弧垂在最高洪水位时低于3米安全距离的结论。故被告提出案涉电力线路符合安全规定，其不存在过错的抗辩意见成立，本院予以支持。 死者文进富系完全民事行为能力人，在明知勒麦山堰塞湖存在高压危险情况下，仍手持导电鱼竿进入湖区垂钓，进而发生钓线抛挂到高压电线被触电死亡的事故，其自身存在重大过错，应减轻被告的赔偿责任，结合本案事实，本院确定被告承担30%赔偿责任。 文进富死亡产生损失的赔偿项目及数额，应当依照《中华人民共和国侵权责任法》《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的规定予以确认和计算，具体情况为：（一）丧葬费。按照贵州省2019年度非私营单位各行业在岗平均工资83,298.00元标准计算六个月为41,649.00元，二原告主张赔偿31,765.00元未超出法定数额，予以支持。（二）死亡赔偿金。按照贵州省2019年度城镇常住居民人均可支配收入34,404.00元标准计算二十年，为688,080.00元，二原告主张赔偿688,080.00元合法，予以支持。（三）精神损害抚慰金。《中华人民共和国侵权责任法》第二十二条虽规定侵害他人人身权益，造成他人严重精神损害的，被侵权人可以请求精神损害赔偿，但被告经营管理的河东线在事故发生地的对地距离符合安全规定，在本案中仅依法承担无过错赔偿责任，死者文进富因自身重大过错行为导致触电身亡，故二原告请求赔偿精神损害抚慰金不予支持。 综上，文进富因触电死亡产生的损失共计719,845.00元，根据本院确定的赔偿责任承担比例，被告麻江供电局应赔偿二原告215,953.50元。据此，依照《中华人民共和国侵权责任法》第二条、第三条、第七条、第十五条、第十六条、第二十条、第二十六条、第六十九条、第七十三条、第七十六条的规定，判决如下： 一、限被告贵州电网有限责任公司凯里麻江供电局在判决生效后15日内，赔偿原告蒋家琼、文金金215,953.50元； 二、驳回原告蒋家琼、文金金的其他诉讼请求。 若未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费已减半收取5,550.00元，由原告蒋家琼、文金金负担3,280.00元，由被告贵州电网有限责任公司凯里麻江供电局负担2,270.00元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提交副本，上诉于贵州省黔东南苗族侗族自治州中级人民法院。同时，在上诉期限内直接向上诉法院预交上诉费（缴纳上诉费账户名：黔东南苗族侗族自治州财政局；账号：25×××63；开户银行：贵州凯里农村商业银行股份有限公司；附页栏上注明“法院上诉费”及案件当事人名称，以便与案件对号），上诉期满后七日内未缴纳案件受理费的，按自动撤回上诉处理。逾期本判决则发生法律效力。 本判决发生法律效力后，若义务人不履行判决书所确定的义务，权利人应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十九条之规定，在履行期限届满之日起两年内向本院申请执行。 审判员  龙文 二〇二〇年十二月十六日 法官助理文金涛 书记员罗倩