安徽省舒城县人民法院民 事 判 决 书（2019）皖1523民初915号原告：曾亿桂，男，1966年7月11日出生，汉族，住安徽省舒城县。委托诉讼代理人：凤良刚，安徽永诚律师事务所律师。被告：舒城县干镇金石搅拌站，住所地安徽省舒城县干汊河镇乌羊村。经营者：石亮，男，1977年11月26日出生，汉族，住安徽省舒城县。委托诉讼代理人：黄学用，安徽继宏律师事务所律师。被告：六安市金安区施桥镇七十铺搅拌站，住所地安徽省六安市金安区施桥镇七十铺村。经营者：潘拥军，男，1967年3月7日出生，汉族，住安徽省六安市裕安区。委托诉讼代理人：华易德，安徽继宏律师事务所律师。原告曾亿桂与被告舒城县干镇金石搅拌站、六安市金安区施桥镇七十铺搅拌站买卖合同纠纷一案，本院于2019年1月24日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告曾亿桂及其委托诉讼代理人凤良刚、被告委托诉讼代理人黄学用及华易德到庭参加诉讼。本案现已审理终结。曾亿桂向本院提出诉讼请求：判令两被告赔偿损失6933099.6元。事实和理由：2016年底，因万佛湖环湖路建设需要，万佛湖镇汪湾村进行拆迁安置，安置点51户计26栋房屋由原告承建（两户一栋，其中一户一栋）。2017年初原告开始施工，原告和舒城县干镇金石搅拌站（以下简称干镇搅拌站）达成口头买卖协议，由干镇搅拌站供应成品混凝土商砼，后由干镇搅拌站协调六安市金安区施桥镇七十铺搅拌站（以下简称七十铺搅拌站）向原告供应商砼。原告按照约定陆续将相应款项支付干镇搅拌站。2018年初工程完工后，汪湾村民反映房屋存在质量问题，汪湾村民委员会遂委托安徽省建筑工程质量第二监督检测站对所有的房屋质量进行检测，经检测：由于两被告交付的混凝土标号没有实际达到双方约定的C25标准，混凝土强度推定值均小于25MPa，造成所有房屋基础承载能力、工程整体承载能力不符合规范要求，其中11栋拆除，另15栋需加固（含一户一栋房屋），拆除费用210000元。相关鉴定费用均由原告支付720000元。经安徽国建招标造价有限公司评估，房屋造价747178.77元（四户两栋），另加固费用每栋（两户）73670.73元，同时原告因工程逾期交付房屋，支付临时安置费用总计825391元。被告舒城县干镇金石搅拌站辩称，原告诉讼主体不适格，承建汪湾村安置点工程的是安徽春潮市政工程有限公司；工程质量不合格的原因有混凝土强度不够、现浇板板厚不够、负弯矩钢筋间距平均值偏大、施工工艺导致板上无规则裂缝等，现检测混凝土柱强度推定值不能说明出厂的混凝土强度不够；干镇搅拌站只供应600方混凝土，未用于梁柱和现浇板。故工程质量与干镇搅拌站无关，干镇搅拌站不承担赔偿责任。被告六安市金安区施桥镇七十铺搅拌站辩称，原告诉讼主体不适格，承建汪湾村安置点工程的是安徽春潮市政工程有限公司，原告是向金某购买混凝土；工程质量不合格的原因有混凝土强度不够、现浇板板厚不够、负弯矩钢筋间距平均值偏大、施工工艺导致板上无规则裂缝等，现检测混凝土柱强度推定值不能说明出厂的混凝土强度不够；2017年4月5日干镇搅拌站停产后，原告除向七十铺搅拌站购买了混凝土，2017年9月13日停止供应原告混凝土，原告还向其他搅拌站购买了。被告的产品还供应了其他工程，没有出现质量问题。原、被告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了质证。原告举证1，干镇搅拌站举证1、2，七十铺搅拌站举证1，当事人均无异议，应予确认。原告举证2.万佛湖镇汪湾村民委员会证明，具有真实性，原告是汪湾村安置点工程承建人。原告举证3.送货单、汇款单、收条，其中大部分送货单被告予以认可，予以确认，双方无争议的原告购买干镇搅拌站混凝土652方，购买七十铺搅拌站约1900余方。其中均有C15、C25两种。原告向干镇搅拌站经营者石亮及业务员金某支付部分货款。原告举证4.设计图，虽具有真实性，但与原被告的买卖合同纠纷无关联。原告举证5.安徽省建筑工程质量第二监督检测站出具的检测报告二十六份、检测费发票13张，具有真实、合法、关联性，予以确认。证明原告所建房屋承载能力不符合要求，应进行处理。检测费用合计720000元。原告举证6.加固设计协议、处理建议、加固方案，具有真实、合法、关联性，予以确认。证明原告所建房屋中11栋（贾代林、贾世怀栋，贾代勇、汪泽民栋，贾世柱、张德全栋，方庭松栋，方贤柱栋，王甫德、王甫安栋，韦法桂、贾阳春栋，王国林、王国松栋，王甫稳、王甫应栋，贾阳春与王国林之间两栋）（每栋两户）应当拆除重建，其余可以采取加固办法。原告举证7.工程量清单、报价汇总表，具有真实性、合法性和关联性，应予确认。证明每户重建费用为186794.69元，每户加固费用为36835.37元。原告举证8.汪湾村安置点房屋延期交房临时安置费明细表、汪湾村安置房房屋分配现状图，具有真实、合法、关联性，予以确认。证明因重建、加固，支付安置村民租房费用825391元。原告举证9.拆除协议，系原告与第三方就需要拆除的房屋达成的协议，具有真实性，但没有付款的凭证，不能证明支付了拆除费用210000元。被告七十铺搅拌站提供的证据2.发货单一组，具有真实性，但不能证明其提供的混凝土是合格的。被告提供的证据3.其他工地的发货单，实质是被告的陈述，不能证明其主张的证明目的。4.证人胡某1、邵某、胡某2、金某证言，均系被告的员工，与被告有利害关系，其真实性不能确定，不予确认。本院经审理认定事实如下，2016年因万佛湖环湖路建设需要，万佛湖镇汪湾村进行拆迁安置，安置点51户计26栋（一栋两户，仅一栋一户）房屋由原告曾亿桂承建。2017年初原告开始施工，原告和被告干镇搅拌站达成口头买卖协议，由干镇搅拌站供应商品混凝土，至2017年4月3日干镇搅拌站计供应原告商品混凝土652方。此后，干镇搅拌站停产，由被告七十铺搅拌站继续向原告提供商品混凝土，至同年9月，原告计购买七十铺搅拌站商品混凝土约1900余方。原告向干镇搅拌站经营者石亮及金某（干镇搅拌站业务员）付款1000000元。2018年初工程完工后，村民反映房屋存在质量问题，并向汪湾村民委员会、万佛湖镇人民政府反映。万佛湖镇汪湾村民委员会遂委托安徽省建筑工程质量第二监督检测站对原告所建的房屋结构安全性进行检测，安徽省建筑工程质量第二监督检测站对其中25栋房屋进行结构安全性检测，结论为工程承载能力不符合规范要求，建议进行有效处理。对1栋进行混凝土强度检测，结论为部分强度不符合设计和规范构造要求。汪湾村民委员会支付检测费660000元。后汪湾村民委员会委托安徽省建筑科学研究设计院对上述房屋进行加固设计，安徽省建筑科学研究设计院根据房屋主体结构构件的混凝土强度推定值，建议强度过低（混凝土强度推定值≤C15）的11栋22户拆除重建，14栋27户进行加固。汪湾村民委员会又委托安徽国建招标造价有限公司对重建价款进行评估，每户重建价款为186794.69元。汪湾村民委员会委托安徽新宏工程造价有限公司对加固费用进行测算，每户36835.37元。因房屋重建或加固，造成村民未能按时入住安置房屋，原告与村民达成给付延期交房临时安置费计825391元。本院认为，原告曾亿桂与被告舒城县干镇金石搅拌站、六安市金安区施桥镇七十铺搅拌站系买卖商品混凝土合同关系，被告应提供合格的商品混凝土。作为生产商品混凝土的两被告有义务提供证据证明其商品混凝土的质量符合C15、C25的强度要求，但两被告并未提供此证据，故两被告应承担举证不能的责任。被告干镇搅拌站在其停产后未告知原告情况，直接从被告七十铺搅拌站购买商品混凝土交付给原告，收取原告货款，其虽非商品混凝土的生产者，但应是销售者，应对其出售的商品混凝土的质量承担连带责任。现原告使用两被告生产的商品混凝土所建房屋经安徽省建筑工程质量第二监督检测站检测，49户混凝土强度推定值很大一部分未达到C25标准，部分甚至低于C15，工程承载能力不符合规范要求。2户部分混凝土强度不符合设计和规范构造要求。该混凝土强度的检测虽然不是对商品混凝土的直接检测，因两被告未提供证据证明生产的商品混凝土的强度符合合同的约定，故应推定两被告生产的商品混凝土不符合合同约定。安徽省建筑科学研究设计院依据安徽省建筑工程质量第二监督检测站的检测报告，对出现问题的房屋提出加固意见，主要依据就是房屋主体结构构件的混凝土强度推定值。对混凝土强度推定值很低（≤C15）的房屋建议拆除重建，其他未达到C25的建议加固。由此可以看出，混凝土强度是拆除或加固的直接原因，作为生产和销售商品混凝土的两被告应对原告的损失予以赔偿。原告损失包括房屋重建费4109483.18元，加固费1068225.73元，延期交房临时安置费825391元，检测、设计费720000，合计6723099.91元。原告曾亿桂主张的拆除费用未提供证据证明，不予支持。检测费等部分费用现虽由汪湾村民委员会垫付，但并不影响原告损失的计算。综上所述，原告曾亿桂的诉讼请求部分成立，本院予以部分支持。经本院审判委员会讨论决定，依照《中华人民共和国合同法》第一百五十三条、第一百零七条、第一百一十三条，《中华人民共和国产品质量法》第四十四条、第四十三条规定，判决如下：一、被告舒城县干镇金石搅拌站、六安市金安区施桥镇七十铺搅拌站于本判决生效后十日内赔偿原告曾亿桂损失6723099.91元。二、驳回原告曾亿桂其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费60331元，由两被告负担58503元，原告负担1828元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于安徽省六安市中级人民法院。审 判 长  陈国宏人民陪审员  黄文圣人民陪审员  戚德亮二〇一九年十月三十日法官助理陶慧书记员张莉