河南省范县人民法院民 事 判 决 书（2019）豫0926民初1479号原告:张毅宾，男，1981年2月3日出生，汉族，范县张庄乡闵子墓村人，现住范县新区。委托诉讼代理人：程伟东，河南振鹭律师事务所律师。被告：祝君，男，1989年1月16日出生，汉族，农民，范县龙王庄镇后祝庄村人，现住范县新区。被告：范县天然气有限公司，住所地范县新区中原路西段。法定代表人：李延光，该公司经理。委托诉讼代理人：孔祥贞，河南百特律师事务所律师。原告张毅宾与被告祝君、范县天然气有限公司生命权、健康权、身体权纠纷一案，本院于2019年5月5日受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告张毅宾委托诉讼代理人程伟东，被告祝君，被告范县天然气有限公司委托诉讼代理人孔祥贞到庭参加诉讼，本案现已审理终结。原告张毅宾向本院提出诉讼请求：1、要求二被告赔偿因天燃气爆炸致原告受伤所产生的医疗费等各项费用520961.5元；2、保留追诉误工费、护理费、住院伙食补助费、营养费、交通费、残疾赔偿金、精神抚慰金等各项损失的权利；3、保留追诉后续治疗费和财产损失的权利。事实和理由：2016年6月12日9时50分，原告居住在范县领秀城小区房屋内发生燃气爆炸事故，致原告受伤及房屋受损，事故发生后，经范县人民政府成立的“6.12”燃气爆炸燃烧事故调查组调查，此次爆炸为天燃气爆炸。事故原因是被告祝君违反国家相关规定在燃气软管上安装三通，安装过程中对燃气阀施加外力，致使穿墙入户铝塑复合管与燃气阀管连接处产生破损；被告范县天然气有限公司使用的铝塑复合管环径向拉力、静液压强度不合格，上述原因导致燃气爆炸发生事故。原告目前仍在治疗中，二被告至今未赔偿任何经济损失，为维护原告合法权益，故具状起诉，请求依法判决。被告祝君辩称，在本次事故中祝君并无责任，本案中在天然气通气管上安装三通是张毅宾要求祝君安装的，祝君安排的工人均是按照国家标准培训的，工人安装三通也是符合国家标准的（三通管是合格的），在安装过程中并无违规操作的行为。据知情人说张毅宾自己在使用过程中，违规操作，不慎造成事故，有一定责任。本次事故主要是由于安装天然气的管子不合格以及天然气软管不合格的情况下用户也并未安装支架固定，根据国家的相关规定，天然气管子如果是软管的话用户应把软管予以固定，因张毅宾自己并未固定软管或者在操作过程中使用不当导致的本次事故，与答辩人无关。所谓的6.12调查小组并没有鉴定资质，不具备法律效力，鉴定结果无效。没有查清事故的真正原因，为了结案草率的下达了施工过程中安装人员使用外力造成燃气管道损坏，是一种严重不负责任的行为（因为当事人在事故当天的前20分钟给祝君通过电话，当时如果燃气泄漏打电话就会造成事故发生，所以安装三通致使燃气管破损的说法不能成立）至今祝君也没收到6.12调查组的任何调查结论报告。综上祝君安排的工人是经国家统一标准培训的，而且安装也是按照国家统一标准，祝君在本次事故中没有责任，请求依法驳回张毅宾对祝君的诉讼请求。被告范县天然气有限公司辩称，本案张毅宾的起诉已经超过诉讼时效，依据我国民法通则第一百三十六条的规定，人身损害赔偿案件的诉讼时效期限为一年。伤害明显的从受伤害之日起计算，伤害当时未曾发现，后经检查确诊并能证明是由侵害引起的，从伤势确诊之日起计算。本案发生的时间是2016年6月12日，起诉主张权利的时间是2019年5月8日，已经超过诉讼时效。本案案由系生命权、健康权纠纷，本案发生的原因系因产品质量责任及安装使用过程中安装使用不当产生的责任纠纷，张毅宾与本案的被告祝君系热水器买卖安装合同关系，在安装过程中因祝君违反国家规定在燃气管上安装三通，在安装过程中对燃气阀施加外力导致的穿墙入户铝塑复合管与燃气阀管连接处产生破损。根据《城镇燃气管理条例》第二十八条第四项规定，燃气用户及相关单位和个人不得擅自安装、改装、拆除户内燃气设施和燃气计量装置。第三十二条燃气燃烧器具生产单位、销售单位应当设立或委托设立售后服务站点，配备经考核合格的燃气燃烧器具安装维修人员，负责售后的安装、维修服务。张毅宾及祝君违反条例和国家规定未经考核合格，擅自安装改装，是导致本次事故直接原因，二人对本事故产生的损失承担直接责任。张毅宾起诉范县天然气有限公司没有事实根据和法律依据。张毅宾在诉状中的陈述不属实，范县人民政府联合调查组报告对范县天然气有限公司使用的铝塑复合管的检测认定是从事故现场取样而进行的，该检测的样品受到事故的影响，且该复合管已经使用三年多，依据该样品而认定铝塑管环径向拉力，静液压强度不合格是不客观的，所依据的检材不能作为测定样品。根据事故调查报告载明，根据检测结果结合燃气运营压力，在正常使用的情况下，不至于破损漏气。从这一结论可知，铝塑复合管与燃气阀管连接处在正常使用的情况下是不至于破损，而破损的原因是受张毅宾和祝君共同违反国家规定擅自安装三通所导致的。范县天然气公司对其二人的擅自安装是无法控制的，二人对此有重大过错，根据侵权责任法第72条的规定，张毅宾作为燃气室内设施的占有者和使用者，对此造成的损害后果应当自行承担相应责任。张毅宾、祝君未按照操作规范通知燃气管理部门即范县城市综合管理局验收，存在违规操作，有重大过错。综上请求依法驳回张毅宾对范县天然气有限公司的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：原告提交的证据一范县人民政府6.12事故调查报告批复及范县领秀城小区一期居民楼燃气爆炸事故调查报告，被告祝君有异议，“认为燃气的泄露，是因为原告在烧水过程中未及时关闭燃气，导致燃气炉被水浇灭漏气引起爆炸，且事故联合调查小组没有相应的鉴定资质，事故调查报告不具有法律效力”。被告祝君并未提交反证，该调查被告来源合法客观，与案件关联，本院予以认定。原告提交的证据二范县人民法院（2018）豫0926民初1749号准予撤诉民事裁定书，被告范县天然气有限公司有异议，认为原告第一次主张权利时已经超过一年的诉讼时效，爆炸事故发生时间是2016年6月12号，原告第一次起诉时间是2018年5月30日，原告一直在治疗期间因身体原因无法行驶诉权是客观存在的事实，诉讼时效应当从原告因伤最后治疗终结时间2017年6月5日起计算为宜，故对该撤诉裁定书本院予以认定。原告提交证据七“北京祥云京城皮肤医院医疗费发票、治疗清单及出院诊断证明”，被告认为没有病历佐证有异议，由于该证据不够完整，缺乏必要证据病历印证，本院不予采信。原告提交证据八郑州美莱医疗美容医院收费收据，因不是医疗发票，没有必要证据病历印证，不符合证据形式要件，本院不予采信。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2016年6月12日9时50分，原告在范县领秀城小区房屋内时厨房发生燃气爆炸事故，致原告受伤及房屋受损。事故发生后，2016年9月2日范县人民政府范县领秀城小区一期居民楼6.12燃气爆炸燃烧事故调查组出具调查报告，事故结论为：张毅宾入户穿墙铝塑复合管与燃气阀弯管连接处受外力影响产生裂口，导致天然气泄漏，房间内天然气浓度达到爆炸极限范围，遇燃气热水器的自动打火装置打火，引起爆炸。事故直接原因是2016年6月11日原告张毅宾、被告创意饰家厨卫城老板祝君违反国家有关规范的规定在燃气软管上安装三通管，安装过程中对燃气阀施加外力，致使穿墙入户铝塑复合管与燃气阀弯管连接处产生破损；事故间接原因是燃气运营单位被告范县天然气有限公司安装的张毅宾家户内燃气阀门未固定，导致穿墙燃气铝塑复合管与燃气阀弯管连接处受外力影响易产生破损，造成燃气漏气。经上海微谱化工技术服务有限公司检测，被告范县天然气有限公司使用的铝塑复合管，管环径向拉力、静液压强度不合格等原因造成事故发生。2016年9月20日范县人民政府出具范政文【2016】145号范县人民政府文件对范县领秀城小区一期居民楼6.12燃气爆炸燃烧事故的调查报告进行批复，同意事故调查组对此事故愿因的分析和结论。事故发生当日，原告张毅宾被送往濮阳市油田总医院住院治疗，经诊断：1.火焰烧伤全身100%II-III°，其中III°30%，2.中度休克。2016年7月23日张毅宾出院，共住院41天。出院医嘱：保持创面清洁，避免摩擦，外用抑制瘢痕增生药物，物理治疗，门诊随诊。住院花费医疗费206290.47元；2016年9月29日原告张毅宾入住郑州市第一人民医院住院治疗，入院诊断为：全身多处烧伤后瘢痕增生挛缩伴溃疡。2016年10月12日张毅宾出院，共住院13天。出院医嘱：1.注意合理饮食，避免辛辣刺激食物。2.瘢痕区继续行抗瘢痕治疗，加强功能锻炼。3.对症药物治疗。4.院外保持瘢痕区清洁干燥，定期行激光治疗，定期复查。花费医疗费57456.86元；2016年12月31日至2017年1月6日原告张毅宾在北京京都儿童医院住院治疗，共住院6天，花费医疗费5999.99元；2017年1月9日原告张毅宾在中美之光国际医疗投资管理有限公司购买医疗器具医用弹力套2个花费6000元。本院认为，公民的健康权利受法律保护。原告因6.12燃气爆炸燃烧事故受伤，事实清楚，证据确实充分。范县人民政府范县领秀城小区一期居民楼6.12燃气爆炸燃烧事故调查报告，科学客观公正，本院予以采信。根据《中华人民共和国侵权责任法》和《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》相关规定，结合原告诉请和事故调查报告意见，对原告诉请的医疗费数额确认为275747.32元。关于本次事故的责任承担，根据本院查明的事实，事故发生的直接原因是原告张毅宾、被告创意饰家厨卫城老板祝君违反国家有关规范的规定在燃气软管上安装三通管，安装过程中对燃气阀施加外力，致使穿墙入户铝塑复合管与燃气阀弯管连接处产生破损；事故间接原因是被告范县天然气有限公司安装的张毅宾家户内燃气阀门未固定，导致穿墙燃气铝塑复合管（管环径向拉力、静液压强度不合格）与燃气阀弯管连接处受外力影响易产生破损，造成燃气漏气。本案中，祝君作为热水器销售方，为消费者提供安装服务时，应严格按照天然气使用规范进行操作处理，祝君未对其雇佣的安装工人进行专业培训，未经允许在燃气管道上安装三通管，亦未向天然气公司报备验收，存在一定的过错。被告天然气公司在张毅宾家中安装的内燃气阀门未固定，天然气铝塑复合管环径向拉力、静液压强度不合格，存在一定的过错。原告张毅宾作为业主，对天然气热水器安装、使用规范应尽到自己的注意义务。张毅宾对其家中已安装的天然气内燃气阀门未固定，安装热水器时由祝君的工人在天然气管道上安装三通管，其作为消费者未尽到自己最大的注意义务，亦存在一定的过错。根据原被告三方过错程度，本院酌定原告张毅宾承担事故责任的20%，被告祝君承担事故责任的50%，被告范县天然气有限公司承担事故责任的30%较为适宜。故被告祝君应赔偿原告275747.32元×50%=137873.66元，被告范县天然气有限公司应赔偿原告275747.32元×30%=82724元。原告主张的北京祥云京城皮肤医院和郑州美莱医疗美容医院的花费，原告补足补强证据后，可另行主张。依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条的规定，判决如下：被告祝君于判决生效后十日内赔偿原告张毅宾医疗费137873.66元；被告范县天然气有限公司于判决生效后十日内赔偿原告张毅宾医疗费82724元；保留原告张毅宾的误工费、护理费、住院生活补助费、营养费、交通费、残疾赔偿金、精神抚慰金、后续治疗费、财产损失等诉讼权利；四、驳回原告张毅宾的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱的义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费9010元，由原告张毅宾负担5196元、由被告祝君负担2384元、由被告范县天然气有限公司负担1430元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并提出副本十份，上诉于河南省濮阳市中级人民法院。审 判 长  张福景审 判 员  马曙霞人民陪审员  李素娟二〇一九年十月十五日书 记 员  李海峰