江苏省滨海县人民法院民 事 判 决 书（2020）苏0922民初3440号原告：江苏宏东生物质能热电有限公司，住所地江苏省滨海经济开发区工业园南区华泰路北侧1号。法定代表人：刘雷，该公司董事长。委托诉讼代理人：王自斌，该公司副总经理，代理权限：特别授权代理。委托诉讼代理人：谭夕忠，江苏强仕律师事务所律师。代理权限：特别授权代理。被告：盐城大凯环保设备有限公司，住所地建湖县经济开发区杨庄。法定代表人：周诗栋,该公司经理。原告江苏宏东生物质能热电有限公司（以下简称“宏东公司”）与被告盐城大凯环保设备有限公司（以下简称“大凯公司”）承揽合同纠纷一案，本院于2020年7月29日立案后，依法适用简易程序，于2021年1月21日公开开庭进行了审理。原告宏东公司委托诉讼代理人王自斌和谭夕忠、被告大凯公司法定代表人周诗栋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告宏东公司向本院提出诉讼请求：1、要求判决原、被告之间的净水器合同终止履行，被告的净水器设备由被告自行处理，被告返还原告人民币300000元，并从起诉之日按银行同期贷款利率承担利息至履行完毕之日止。2、诉讼费、鉴定费由被告承担。庭审中，原告宏东公司将诉讼请求1当中的诉讼标的金额调整为248000元。事实与理由：2014年8月19日原告与被告签订合同书一份，合同约定原告的净水器项目由被告承接，合同履行地为原告单位江苏滨海经济开发区工业园南区，被告承接的内容为净水器两台套（每台套进水量150吨），含控制柜至净水器间的电缆和净水器至清水池及污泥池的叩管道。合同总价款30万元，合同对付款方式、质保期限等进行约定。合同签订后，原告于2014年9月30日向被告预付了人民币10万元。另2015年9月7日原、被告还签订了油漆等合同5万元，2015年3月31日原、被告签订合同，原告购买被告脱碳誇一台22000元，三份合同总价37.2万元。2016年3月31日原告向被告付款7万元，被告于2016年4月到原告单位现场制作沉灰式过滤器设备，并多次进行整修，后原告分别于2017年3月31日、2018年4月8日付款10万元、5万元，共付款32万元，且没有开据发票。2019年1月19日，原告单位对沉灰式过滤器设备进行调试，调试过程中发现多处漏水，北侧一台沉灰过滤器发生爆裂。事故发生后，原告及时通知了被告，被告虽委托人员到场，但是没有作出任何处理意见。对另外一台，原告单位也多次发函给被告，要求共同进行现场测试，但是被告单位认为设备不能进行生产调试，直止目前，该设备没有提供产品合格和质检报告书。原告无奈，为了能够尽早试生产，就将被告单位的另一台设备进行移位处理。原告认为被告单位的设备生产工艺粗糙，多处焊点夹杂，且缺少安全阀和防爆门，设备没有进行焊接固定，根本无法满足正常使用要求，原告的合同目的无法实现。原告为了保护自身合法权益，现依法提起诉讼，要求退款退货。请求人民法院依法判准原告诉讼请求。被告大凯公司辩称，合同签订至今，质保期已过，我司不承担责任。质量没有问题，是因为原告使用时没有打开出水阀，导致只有进水，无法出水，罐体承受不住，所以设备才倒塌了。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院已于确认并在卷佐证。对有争议的证据和事实，本院认定如下：2014年8月19日，原告宏东公司（甲方）与被告大凯公司（乙方）签订了《合同书》一份，原告宏东公司将净水器项目定由被告大凯公司承接，具体内容为：“一、承接内容：净水器两台套（每台套进水量150吨），含控制柜至净水器间的电缆和净水器至清水池及污泥池的PE管道（5mm厚）。主要设备及辅助设备详见技术协议书，技术协议书与合同具有同等法律效力。二、工埕款及付款方式：1、工程总价人民币叁拾万元整（￥300000元〉。2、付款时间及方式：合同签订后，甲方首付给乙方总价的40%，款到合同生效。乙方必须在收款40%后一个月内将所有设备运至甲方场地。乙方设备到甲方工地后再付给乙方总价的30%；乙方安装调试结束甲方再付给乙方总价的25%（安装调试时间由甲方通知乙方）。其余5%留作质保金，质保金期限为一年（从试运72+24小时起算）。所有工程款一律以转账方式运作。3、甲方付款达95%同时，乙方开据普通税票给甲方。三、乙方必须及时向设计院提供技术规范书中设备厂家应提供的图纸及资料，确保不影响图纸设计。四、乙方必须提供所购置的合格证书和质检证书。五、乙方必须严格按设计院的安装图纸要求进行安装，确保验收达际。六、乙方必须接受监理方和甲方的质量及安全监督，必要时，甲方有权下达停工令或返工令。七、设备运输及安装过程中的一切安全责任由乙方负责，与甲方无涉。八、未尽事宜，甲乙双方及时协商解决。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。”。同日，被告大凯公司制作了江苏宏东生物能热电有限公司生物质能热电工程《河水预处理方案》，该方案详细载明了工程概述、设计依据、设计原则、“设计水量、水质特点及水质标准”、河水净化工艺流程及技术说明等。其中技术资料提供的2.1条款约定，在合同签订后，按招标文件及合同要求向用户及设计院提供设备的详细资料，包括保证及时交付标书规定的有关技术文件和图纸，并保证其正确和完整性，为用户提供完整的设备安装手册、设备操作运行手册和设备维修保养手册。在质保期内外的服务3.1条款约定，一体化净水器质保期为一年，加药装置及管道混合器等质保期为一年，质保期外终身为用户提供维修服务，只酌情收取成本费用，长期以优惠价格提供配品、配件服务。合同签订后，原告宏东公司于2014年9月30日支付了100000元。签订上述合同以外，原、被告之间还有其他业务往来，原告宏东公司需要向被告大凯公司支付货款72000元。嗣后，原告宏东公司于2016年3月支付70000元、2017年3月付款100000元、2018年4月付款50000元。上述款项合计付款320000元，庭审中原、被告当庭确认付款中包含双方其他交易往来款72000元，就案涉《合同书》原告宏东公司支付被告大凯公司货款金额为248000元。另查明，双方签订《合同书》后，被告大凯公司及时按照双方约定定制了设备，但因原告宏东公司未投产，设备未按照合同约定进行及时安装和调试。2016年，被告大凯公司将设备运至原告宏东公司进行安装，原、被告也组织对设备进行了调试，但没有按照约定试运72+24小时，也没有实际投入运行，也未办理验收交接手续。2019年1月19日，原告宏东公司对设备进行调试，在调试运行过程中北侧沉灰过滤器设备发生爆裂，罐体侧翻。事故发生后，2019年3月11日、2019年4月1日、2019年4月11日、2019年4月15日、2019年6月10日，原告宏东公司分别发函（告知书）给被告大凯公司，要求被告大凯公司限期就事故发生进行处理，如不处理将另委托其他单位做更换处理。2019年6月3日、被告大凯公司向原告宏东公司送达了关于过滤器爆裂事故的结论意见，认为原告宏东公司在使用期间出水阀没有打开，两台过滤器受到超压力的水压，导致一台爆裂，另一台变形严重，导致无法使用。还查明，因双方对案涉设备的设计是否存在缺陷和质量存在争议，经原告宏东公司申请，本院组织对案涉设备是否存在设计缺陷和质量问题进行鉴定。2020年12月18日，南京砝证检测科技有限公司作出【2020】砝证质鉴字第055号产品质量鉴定意见书，鉴定意见为：“1.涉案沉灰式过滤器一体化筒体设计和钢板厚度不符合国家标准GB/T150-2011《压力容器》、行业标准JB/T4735.1-2009《钢制焊接常压容器》，结构涉及不规范。2.涉案沉灰式过滤器一体化筒体钢板厚度、填料不符合江苏宏东生物质能热电有限公司生物质能热电工程《河水预处理方案》要求，筒体焊接过程降低了钢板的力学性能。3、涉案沉灰式过滤器一体化筒体样品焊缝组织中未见明显的夹杂物存在，钢板材料符合江苏宏东生物质能热电有限公司生物质能热电工程《河水预处理方案》要求。”并在鉴定意见技术分析部分载明：“钢板厚度没有达到《河水预处理方案》10mm的要求，加上焊接对筒体材料造成的力学性能下降以及滤器使用聚苯乙烯泡沫小球填料单出水结构涉及不科学，受力不均匀，是造成筒体爆裂的主要原因。”。上述鉴定费用为70000元，由原告宏东公司缴纳。再查明，在本院组织鉴定过程中，鉴定机构要求被告大凯公司补充提供设计说明书、设计图纸、合格证书、质检证书，但被告大凯公司在本院限定期限内未能提交。上述事实，有工商登记信息、《合同书》、关于沉灰式过滤器（净水器）相关设备实施现场核实的函（告知书）5份、《关于过滤器爆裂事故》的告知书、江苏宏东生物质能热电有限公司生物质能热电工程《河水预处理方案》、现场照片15张、【2020】砝证质鉴字第055号《产品质量鉴定意见书》、发票、谈话笔录及庭审笔录等证实。本院认为，当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案中，原告宏东公司因生产需要向被告大凯公司定制净水器项目，双方签订了《合同书》，系双方真实意思表示，均应按照合同约定履行各自的权利和义务。被告大凯公司应按照原告宏东公司的要求完成工作，交付工作成果，原告宏东公司按照约定支付相应货款。双方在履行过程中，因其他原因未能按照合同约定时间履行各自的权利义务，但双方均未提出解除合同或者终止合同，一直就案涉设备的安装保持联系和沟通，原告宏东公司也按照要求在此过程中支付了部分货款，应视为双方对合同的履行时间进行了变更。2019年1月19日案涉设备过滤器在调试运行过程中发生爆裂，该爆裂事故经鉴定主要原因是钢板厚度没有达到《河水预处理方案》10mm的要求，加上焊接对筒体材料造成的力学性能下降以及滤器使用聚苯乙烯泡沫小球填料单出水结构设计不科学，受力不均匀。同时，结合鉴定机构认定案涉过滤器存在结构设计、钢板厚度等问题，被告大凯公司也未能按照合同约定提交图纸、合格证书、质检证书等，足可以认定案涉净水器项目质量和结构均存在问题，不符合合同约定，合同目的不能实现。被告大凯公司经原告宏东公司多次函告，要求给出处理问题的方案，但均未能及时有效的作出处理，故对原告宏东公司要求终止履行合同，被告大凯公司的净水器设备由被告自行处理，返还定作款248000元并从起诉之日承担利息损失（按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）的诉讼请求本院予以支持。被告大凯公司辩解，案涉净水器项目质量没有问题，超过了质保期，其不应承担责任，经本院查明，案涉净水器项目在双方交易过程中，从未调试运行到双方约定的交付验收标准，且该净水器项目经鉴定部门鉴定存在质量和设计问题，故对被告大凯公司的辩解本院不予采信。案涉鉴定费用70000元系为查明案件事实而产生的，被告大凯公司作为败诉方，应由其承担该鉴定费用。综上，依照《中华人民共和国民法总则》第七条《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第九十四条第（四）项、第一百零七条、第一百一十三条第一款、第二百五十一条、第二百六十一条、第二百六十二条，最高人民法院《关于适用时间效力的若干规定》第一条之规定，判决如下：一、被告盐城大凯环保设备有限公司与原告江苏宏东生物质能热电有限公司于2014年8月19日签订的《合同书》终止履行；二、被告盐城大凯环保设备有限公司于本判决生效之日起十日内向原告江苏宏东生物质能热电有限公司返还人民币248000元及利息（从2020年7月29日起至履行完毕之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）；三、被告盐城大凯环保设备有限公司于本判决生效之日起十日内向原告江苏宏东生物质能热电有限公司支付鉴定费人民币70000元；四、被告盐城大凯环保设备有限公司于本判决生效之日起十日内将净水器项目从原告江苏宏东生物质能热电有限公司内搬离。如果未能按照本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费5800元，由被告盐城大凯环保设备有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省盐城市中级人民法院，同时向该院预交上诉案件受理费5800元。（户名：江苏省盐城市中级人民法院，开户行：中国银行股份有限公司盐城世纪大道支行，账号52×××899）审 判 员 黄亚洲二〇二一年一月二十九日法官助理 徐菲妤书 记 员 毛新璐附录法律条文1、《中华人民共和国民法总则》第七条民事主体从事民事活动，应当遵循诚信原则，秉持诚实，恪守承诺。2、《中华人民共和国合同法》第六条当事人行使权利、履行义务应当遵循诚实信用原则。第八条依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务，不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合同，受法律保护。第九十四条有下列情形之一的，当事人可以解除合同：（一）因不可抗力致使不能实现合同目的；（二）在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；（三）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；（四）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；（五）法律规定的其他情形。第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。第二百五十一条承揽合同是承揽人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人给付报酬的合同。承揽包括加工、定作、修理、复制、测试、检验等工作。第二百六十一条承揽人完成工作的，应当向定作人交付工作成果，并提交必要的技术资料和有关质量证明。定作人应当验收该工作成果。第二百六十二条承揽人交付的工作成果不符合质量要求的，定作人可以要求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。3、最高人民法院《关于适用时间效力的若干规定》第一条民法典施行后的法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定。民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,适用当时的法律、司法解释的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后,该法律事实引起的民事纠纷案件,适用民法典的规定,但是法律、司法解释另有规定的除外。4、《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行给付金钱义务的，应当加倍支付迟延履行期间的债务利息。被执行人未按判决、裁定和其他法律文书指定的期间履行其他义务的，应当支付迟延履行金。