安徽省颍上县人民法院民 事 判 决 书（2019）皖1226民初6252号原告：葛士连（系死者丈夫）,男，1969年8月21日出生，汉族，住安徽省颍上县。原告：葛俊虎（系死者长子），男，1992年3月18日出生，汉族，住址同上。原告：葛俊海（系死者次子）,男，1994年11月16日出生，汉族，住址同上。原告：葛俊芹（系死者之女）,女，1993年1月10日出生，汉族，住址同上。原告：陈士中（系死者之父）,男，1948年3月9日出生，汉族，住安徽省颍上县。原告：胡士珍（系死者之母）,女，1952年1月12日出生，汉族，住址同上。委托诉讼代理人：崔辉群，安徽意扬律师事务所律师。被告：国网安徽省电力有限公司颍上县供电公司，住所地安徽省阜阳市颍上县404线北侧颍上供电大楼。负责人：汤永久，该公司经理。委托诉讼代理人：刘传茹，系该公司法律顾问。委托诉讼代理人：任雨，该公司员工。被告：刘长平，男，1968年11月25日出生，汉族，住安徽省颍上县。委托诉讼代理人：张如彬，安徽淮正律师事务所律师。原告葛士连、葛俊虎、葛俊海、葛俊芹、陈士中、胡士珍与被告国网安徽省电力有限公司颍上县供电公司（以下简称颍上供电公司）、刘长平为触电人身损害责任纠纷一案。本院于2020年4月10日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。葛俊海及葛士连、葛俊虎、葛俊海、葛俊芹、陈士中、胡士珍的委托诉讼代理人崔辉群，颍上供电公司的委托诉讼代理人刘传茹，刘长平的委托诉讼代理人张如彬到庭参加诉讼。本案现已审理终结。六原告向本院提出诉讼请求：1、依法判令颍上电信公司赔偿安葬费37189元、死亡赔偿金279920元、被扶养人生活费93485元、处理事故人员误工费6000元、精神抚慰金80000元等，合计496594元;2、由被告承担本案诉讼费。事实及理由:2018年颍上电信公司对颍上县耿棚镇林庄村进行统一电路整改时,为葛士连家安装了电表和安全闸。2019年8月27日刘长平借用原告家生活用电切割钢管。由于切割完钢管后刘长平没有将所接线路清除,造成所接线路触及原告家大院铁门,使铁门带电而将葛士连妻子陈华英于2018年8月28日电亡。颍上供电公司安全闸在陈华英触电时没有及时跳闸,起到保护陈华英生命安全的作用,被告对此也应该承担责任。为此，六原告提起诉讼。诉讼中，六原告变更诉讼请求为878712元。颍上供电公司辩称：1、该公司认为本案损害是私拉乱接电线后，没有及时拆除，该公司不应承担责任；2、涉案配电箱没有装错，本案漏电保护器的安装符合规定；3、依据法律规定，触电损害赔偿应由产权人六原告自行承担责任；应驳回对供电公司的诉讼请求。刘长平辩称：刘长平无任何过错与受害人死亡无因果关系，请依法驳回对刘长平的诉讼请求；刘长平借用电的时间是2019年8月16日，该日到28日有几天时间，作为受害人本人与原告方均有过错，原告要求的数额无法律依据，请求法院依法驳回对刘长平的赔偿请求。本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，六原告为证明其主张，向本院提供如下证据：1、身份证复印件，证明六原告身份情况；2、公安机关询问笔录复印件，证明陈华英触电死亡；3、林庄村委会证明复印件，证明原告家电表上下用电保护开关均为颍上供电公司提供和安装；4、录音文字翻译，证明刘长平使用原告家电,由于用后没有将隐患消除造成陈华英触电身亡；5、鉴定费发票，证明支付鉴定费40000元；6、鉴定报告，证明颍上供电公司有过错。颍上供电公司向本院提供如下证据：1、营业执照及法定代表人身份证明，证明该公司的主体资格及企业基本情况；2、葛士连的笔录2份及现场照片10张；证明（1）葛士连擅自从其家的漏保接电的事实；（2）刘长平使用后没有拆除的事实；（3）涉案漏保没有动作且线路接错的事实；（4）现场私拉乱接的线路破损漏电的事实。刘长平向本院提供如下证据：1、身份证复印件；证明主体资格。2、荆学建证言：去年8月16日刘长平叫荆学建帮忙切割方形的空钢板，电是从刘长平东边一家接的，电线从东边门外插板插上的；插板在门西边外面地上，用电是刘长平插的，东边没有人，大门锁了；一会就完了，我就走了；下雨能淋到插板；3、张乐友证言：去年具体日期记不清晚上大概6、7点刘长平让我帮他上钢管，半小时就完了，钢管上完以后我和他一起他开的农用车拉到刘长平的养猪场去了，其他的我不知道了。本院组织当事人进行了质证。颍上供电公司对六原告提供证据的质证意见是：证据1无异议；证据2询问笔录有异议；证据3有异议，达不到证明目的；证据4录音笔录无异议，可以证实原告家漏电保护器无跳动动作的事实，可以证明原告及刘长平私拉乱接的事实，可以证明事故现场下雨潮湿漏电保护器无法正常工作；证据5应以鉴定费发票为准；证据6有异议，鉴定报告无鉴定资质，该鉴定不合法。刘长平对六原告提供证据的质证意见是：证据1无异议；证据2目的有异议，受害人系触电死亡应经具有鉴定资质证明死亡；证据3达不到证明目的；证据4无法证实该录音出处；录音内容不能证明原告的主张；证据5有异议；证据6报告无异议。六原告对颍上供电公司提供证据的质证意见是：无异议。刘长平对颍上供电公司提供证据的质证意见是：证据1无异议，证据2真实性无异议，该笔录可以证实该电线是葛士连自己拉的，对刘长平借用电的时间有异议。六原告对刘长平提供证据的质证意见是：证据1无异议，证据2不能作为定案依据，证据3无关联性。颍上供电公司对刘长平提供证据的质证意见是：无异议。对当事人双方没有争议的事实和证据，本院予以确认。对有争议的证据，本院认定如下：葛士连在公安机关的两份笔录（其中一份六原告与颍上供电公司提供的相同）载明：1、葛士连的妻子陈华英于2019年8月27日晚上，在其家意外触电死亡；2、在涉案事故发生的4、5天之前，刘长平与葛士连商议借用葛士连家的电，锯刘长平老宅扒掉的钢架，葛士连答应后的第二天早上，用自家的一卷白线接到自家大门里面过道下的漏电保护器上。3、刘长平在接电当日用电时葛士连家中无人，葛士连回到家之后看到电线捆成一团放在其家门口。刘长平没有和葛士连说涉案电线还要不要继续用，葛士连就没有把接的电线去掉。4、2019年8月27日葛士连上午到上海办事，第二天上午葛士连得知头天晚上陈华英被电打死。该两份笔录当事人均无证据予以推翻，其真实性予以确认。颍上供电公司对颍上县耿棚镇林庄村委会证明，也没有提供证据予以推翻，其证明力予以确认。涉案鉴定报告系本院委托鉴定，颍上供电公司虽有异议，没有足以反驳的证据，其证明目的予以确认。荆学建、张乐友证言能够相互印证，刘长平锯钢管的事实。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下2019年8月27日（有雨）晚上，陈华英在其家意外触电死亡。在涉案事故发生4、5天之前，刘长平与葛士连商议借用葛士连家的电，锯刘长平老宅扒掉的钢架，葛士连答应后的第二天早上，用自家的一卷白线接到自家大门里面过道下的漏电保护器上。刘长平在葛士连接电当日用电时，葛士连家中无人，刘长平用电后没有告诉葛士连涉案电线还要不要继续使用，葛士连就没有把接的电线去掉。2019年10月15日本院委托浙江省机电产品质量检测所对涉案漏电断路器未跳闸原因进行鉴定。该检测所于2019年12月25日作出（2019）机电质鉴字第200号鉴定意见书，鉴定意见是：供电方安装的总漏电断路器未跳闸原因是总漏电断路器仅适用于三相电源而不适用现场单项220V的用电环境。陈华英生前与葛士连生育子女葛俊虎、葛俊海、葛俊芹均已成年。陈华英生前尚有父母陈士中、胡士珍。后因赔偿双方发生纠纷，为此，六原告向本院提起诉讼。本院认为：公民享有生命健康权。公民、法人由于过错侵害他人财产、人身的，应当承担民事赔偿责任。侵害公民身体造成伤害的，应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等费用；造成死亡的，并应当支付丧葬费、死者生前扶养的人必要的生活费等费用。侵害他人人身权益，造成他人严重精神损害的，被侵权人可以请求精神损害赔偿。受害人对于损害的发生也有过错的，可以减轻侵害人的民事责任。因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的，电力企业应当依法承担赔偿责任。本案刘长平借用邻居葛士连的民用电，锯钢管，葛士连在自己家过道内的漏电断路器上，接拉线路并安装插板。刘长平使用该插板用电作业后，没有及时告知葛士连及其家人用电完毕，后因雨天等原因，导致该线路漏电，陈华英在家触电时，颍上供电公司在涉案线路安装的总漏电断路器仅适用于三相电源而不适用现场单项220V的用电环境未跳闸。为此，陈华英触电死亡。根据《供电营业规则》规定，本案属于低压供电，属于一般侵权责任，适用过错原则，不适用产权归责原则。颍上供电公司辩称该公司不应承担责任，该公司提供的证据不能证明该辩称，本院不予支持。低压配电系统中装设漏电保护器(剩余电流动作保护器)是防止电击事故的有效措施之一，也是防止漏电引起电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施。根据漏电保护器安装和运行技术规范及安全用电的要求，必须安装漏电断路器的设备和场所包括机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路。《中华人民共和国电力法》第十九条规定电力企业应当加强安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针，建立、健全安全生产责任制度。电力企业应当对电力设施定期进行检修和维护，保证其正常运行。颍上供电公司作为供电企业和电力管理部门负有安全供电的义务。涉案漏电断路器未跳闸，是本案受害人触电死亡发生的根本原因。葛士连在其家私自接拉并安装的用电设施，其家人享有该设施的所有权、使用权、管理权。其家人具有决定是否拆除的权利。六原告及刘长平均未提供证据证明用电后对涉案用电设施拆除的相关约定。为此，六原告主张刘长平具有拆除义务，证据不足，本院不予采纳。但刘长平因葛士连接拉的线路无偿用电而受益，用电完毕后没有及时告知，客观上影响了葛士连及其家人对该线路是否作出拆除的决定。刘长平的行为与本案的发生有一定的联系，具有一定的过失。葛士连家人有管理自己安装的涉案用电设施的义务，涉案电路雨天漏电，葛士连家人没有尽到安全注意义务，其自身对损害的发生有一定的过失。综合分析本案情况，本院酌定：颍上供电公司承担50%的赔偿责任，刘长平承担15%的责任，其余损失由六原告自行承担。六原告在诉讼中没有提供陈士中、胡士珍既无经济来源，有无劳动能力的证据，六原告请求被扶养人生活费，根据相关规定，证据不足，本案不予支持。根据有关法律规定，参照2020安徽省统计部门公布的有关统计数据，结合本案情况，本院确定六原告的损失范围及数额为：死亡赔偿金750800元（37540元／年×20年）、丧葬费37189元（74378元／年÷12月／年×6个月）、精神抚慰金酌定80000元、鉴定费40000元、处理事故人员交通费没有提供证据予以证明，本院酌定3000元。合计910989元。按照赔偿比例，颍上县供电公司应赔偿六原告损失455494.5元（910989元×50%）；刘长平应赔偿六原告损失136648.35元（910989元×15%）；其余损失由六原告自行承担。综上所述，六原告合理损失应予以支持，当事人不合理的诉求及辩称，予以驳回。依照《中华人民共和国民法通则》第五条、第九十八条、第一百一十九条、第一百三十一条，《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条、第一百七十六条、第一百七十九条第一款第（八）项，《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十五条第一款第（六）项、第十六条、第二十二条、第二十六条，《中华人民共和国电力法》第十八条、第十九条、第六十条第一款，《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条第一、三款，第十八条、第二十七条、第二十九条之规定，判决如下：一、国网安徽省电力有限公司颍上县供电公司于本判决生效后十日内赔偿葛士连、葛俊虎、葛俊海、葛俊芹、陈士中、胡士珍损失合计455494.5元；二、刘长平于本判决生效后十日内赔偿葛士连、葛俊虎、葛俊海、葛俊芹、陈士中、胡士珍损失136648.35元；三、驳回葛士连、葛俊虎、葛俊海、葛俊芹、陈士中、胡士珍其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费12587.1元（8749元+3838.1元），减半收取6293.55元，葛士连、葛俊虎、葛俊海、葛俊芹、陈士中、胡士珍负担2052.15元，国网安徽省电力有限公司颍上县供电公司负担3262.4元，刘长平负担979元。如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于安徽省阜阳市中级人民法院。审判员 马 永二〇二〇年四月二十四日书记员 陈菁菁附相关法律条文：《中华人民共和国民法通则》第五条公民、法人的合法的民事权益受法律保护，任何组织和个人不得侵犯。第九十八条公民享有生命健康权。第一百一十九条侵害公民身体造成伤害的，应当赔偿医疗费、因误工减少的收入、残废者生活补助费等费用；造成死亡的，并应当支付丧葬费、死者生前扶养的人必要的生活费等费用。第一百三十一条受害人对于损害的发生也有过错的，可以减轻侵害人的民事责任。第一百三十四条承担民事责任的方式主要有：。（七）赔偿损失；《中华人民共和国民法总则》第一百七十六条民事主体依照法律规定和当事人约定，履行民事义务，承担民事责任。第一百七十七条二人以上依法承担按份责任，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任；难以确定责任大小的，平均承担责任。第一百七十九条承担民事责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）修理、重作、更换；（七）继续履行；（八）赔偿损失；（九）支付违约金；（十）消除影响、恢复名誉；（十一）赔礼道歉。法律规定惩罚性赔偿的，依照其规定。本条规定的承担民事责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。《中华人民共和国侵权责任法》第六条行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。根据法律规定推定行为人有过错，行为人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。第十五条承担侵权责任的方式主要有：（一）停止侵害；（二）排除妨碍；（三）消除危险；（四）返还财产；（五）恢复原状；（六）赔偿损失；（七）赔礼道歉；（八）消除影响、恢复名誉。以上承担侵权责任的方式，可以单独适用，也可以合并适用。第十六条侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。第二十二条侵害他人人身权益，造成他人严重精神损害的，被侵权人可以请求精神损害赔偿。第二十六条被侵权人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任。《中华人民共和国电力法》第十八条电力生产与电网运行应当遵循安全、优质、经济的原则。电网运行应当连续、稳定，保证供电可靠性。第十九条电力企业应当加强安全生产管理，坚持安全第一、预防为主的方针，建立、健全安全生产责任制度。电力企业应当对电力设施定期进行检修和维护，保证其正常运行。第六十条因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的，电力企业应当依法承担赔偿责任。电力运行事故由下列原因之一造成的，电力企业不承担赔偿责任：(一)不可抗力；(二)用户自身的过错。因用户或者第三人的过错给电力企业或者其他用户造成损害的，该用户或者第三人应当依法承担赔偿责任。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十七条受害人遭受人身损害，因就医治疗支出的各项费用以及因误工减少的收入，包括医疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、住院伙食补助费、必要的营养费，赔偿义务人应当予以赔偿。受害人因伤致残的，其因增加生活上需要所支出的必要费用以及因丧失劳动能力导致的收入损失，包括残疾赔偿金、残疾辅助器具费、被扶养人生活费，以及因康复护理、继续治疗实际发生的必要的康复费、护理费、后续治疗费，赔偿义务人也应当予以赔偿。受害人死亡的，赔偿义务人除应当根据抢救治疗情况赔偿本条第一款规定的相关费用外，还应当赔偿丧葬费、被扶养人生活费、死亡补偿费以及受害人亲属办理丧葬事宜支出的交通费、住宿费和误工损失等其他合理费用。第十八条受害人或者死者近亲属遭受精神损害，赔偿权利人向人民法院请求赔偿精神损害抚慰金的，适用《最高人民法院关于确定民事侵权精神损害赔偿责任若干问题的解释》予以确定。精神损害抚慰金的请求权，不得让与或者继承。但赔偿义务人已经以书面方式承诺给予金钱赔偿，或者赔偿权利人已经向人民法院起诉的除外。第二十七条丧葬费按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准，以六个月总额计算。第二十九条死亡赔偿金按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准，按二十年计算。但六十周岁以上的，年龄每增加一岁减少一年；七十五周岁以上的，按五年计算。