山东省威海经济技术开发区人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁1092民初1505号原告：威海乐天置业有限公司（统一社会信用代码91371000552218024M），住所地威海经济技术开发区皇冠街道乐天世纪城6号B409。法定代表人：王义亭，董事长。委托诉讼代理人：闫飞，山东泰祥律师事务所律师。被告：山东江森机电工程有限公司（统一社会信用代码91370100747839242F），住所济南市历下区泉城路26号世茂国际广场A906室。法定代表人：李宏斌，总经理。委托诉讼代理人：王立业，山东齐鲁（威海）律师事务所律师。委托诉讼代理人：苏成喜，山东齐鲁（威海）律师事务所实习律师。原告威海乐天置业有限公司（以下简称“乐天公司”）与被告山东江森机电工程有限公司（以下简称“江森公司”）物件脱落、坠落损害责任纠纷一案，本院于2019年6月4日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告乐天公司委托诉讼代理人闫飞、被告江森公司委托诉讼代理人王立业、苏成喜到庭参加诉讼。本案现已审理终结。乐天公司向本院提出诉讼请求：判令江森公司赔偿经济损失652814.15元及自2019年6月1日起至实际支付之日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算的利息。事实和理由：江森公司承包了乐天公司开发的“乐天˙双子星”项目中央空调工程施工。2018年6月29日上午8:25分许，该项目负一层“韩国商品交易中心”北走廊上空的中央空调循环水主管道发生吊架螺栓拔丝脱落，循环水主管道整体坠落，管内水溢出，导致商场严重损失。经乐天公司、江森公司及监理公司共同查勘认定，事故原因主要有三点，一是管道吊架吊杆规格偏小，按照规定应使用直径16mm的吊杆，但实际使用了直径10mm的吊杆；二是施工单位在施工完毕后，未拆除主管道柔性波纹补偿器法兰上的固定杆，导致柔性补偿器变为刚性，在事故发生时未能充分发挥作用，进而导致管道整体坠落；三是东侧的吊架先脱落，管道整体失去平衡，平衡性被破坏，致其他吊架失衡脱落。根本原因系江森公司施工质量不合格导致。事故发生后，江森公司安排人员对中央空调进行了维修，也会同乐天公司与各商铺经营者对受损货物情况进行了清点，为避免损失扩大，乐天公司于2019年5月27日前对各商铺经营者的各项损失进行了赔偿。乐天公司认为，工程质量保修期是施工单位对建设工程质量问题进行无偿修理的期限，建筑物致他人损害的赔偿责任不应受工程质量保修期的限制。中央空调管道应有合理的使用期，该期限应远远长于工程质量保修期，只要在工程的合理使用期限内，建筑物因质量不合格致他人损害的，施工单位依法应承担赔偿责任。故起诉至法院，请求依法支持诉讼请求。江森公司辩称，1.江森公司施工的空调工程已经通过了乐天公司及勘察、设计、施工、监理等单位的验收，工程为合格工程，不存在质量问题；乐天公司主张案涉工程存在质量问题，应提供成充分证据证明。2.本次诉争的空调事故已经超过了工程的质保期限，江森公司对该工程不再负有保修责任，即使产生损失也应由乐天公司承担。综上，请求依法驳回乐天公司的诉讼请求。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。对当事人无异议的证据，本院予以确认并在案佐证。本院经审理认定事实如下：2012年10月18日，乐天公司与江森公司经协商签订一份《通风空调工程施工合同》，约定：乐天公司将“乐天˙双子星”项目通风空调工程发包给江森公司施工，施工内容包括通风空调系统的安装、系统集成、系统调试、系统验收、工程维保等；开工日期2012年10月20日，竣工日期2013年12月20日；工程总价暂定为870万元；工程质量标准为符合国家验收标准；乐天公司向江森公司提供图纸并委托威海市天垣工程咨询管理有限公司王涛为项目监理工程师，派王征宇为驻现场项目经理，赵金乐为工程专业工程师负责与江森公司的对接；江森公司应保证其提供的材料设备是在各方面符合乐天公司规定的质量、规格和性能要求，并应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在材料设备寿命期内运转良好；江森公司在规定的质量保证期内，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责；合同货物的质量保证期为货物安装调试验收后24个月，所有材料和设备必须符合设计要求、验收标准及政府有关规定，所有材料和设备均由江森公司负责送检测部分进行检测，材料的送检抽样必须在施工现场进行，且须由乐天公司或监理在场监督，送检合格后方能使用；江森公司供应的设备材料及工程施工质量，在符合合同文件规定的同时，亦不能低于国家有关施工及验收的优良标准；工程具备竣工验收条件后，江森公司按规定整理提供完整的技术档案资料，并发出竣工验收通知书，经双方确定验收时间，由乐天公司组织有关单位进行工程接收验收，合格后双方签署交工验收通知书并将工程移交乐天公司管理。合同还对其他事项进行了约定。合同书文本附有《工程质量保修书》，约定本工程系统试运行周期三个月，系统试运行正常后进入工程质保期，免费质保期时间为二年，由于江森公司施工质量缺陷问题和材料设备质量缺陷问题，均属于免费保修范围，造成的直接和间接损失由江森公司无条件承担。同日，江森机电公司与案外人侯美生签订一份空调工程安装承包合同，将上述工程转包给侯美生施工。2014年6月24日，“乐天˙双子星”广场开业经营。同年8月29日，江森公司将案涉空调工程交付给乐天公司管理使用，乐天公司已向江森公司支付全部工程款。2016年8月，“乐天˙双子星”广场项目综合验收合格。2018年6月29日上午8：25许，江森机电公司承包施工的空调通风主管道坠落，致商场内商铺财产受损。2018年7月5日，乐天公司、江森公司、山东天垣工程咨询管理有限公司、威海双子星物业服务管理有限公司等相关人员就“乐天˙双子星项目的中央空调循环水主管道脱落问题”开会讨论，并形成会议记要，其中认定管道整体坠落原因为：1.管道吊架吊杆规格偏小，按照规定应使用直径16mm的吊杆，但实际使用了直径10mm的吊杆；2.施工单位在施工完毕后，未拆除主管道柔性波纹补偿器法兰上的固定杆，导致柔性补偿器变为刚性，在事故发生时未能充分发挥作用，进而导致管道整体坠落；3.东侧的吊架先脱落，管道整体失去平衡，平衡性被破坏，其他吊架失衡脱落。各方均在会议纪要上签字确认。之后，乐天公司赔偿受损业主经济损失652814.15元。2018年7月19日，江森公司以侯美生等为被告起诉至本院，以侯美生等施工案涉工程不达标，致空调通风管道发生脱落，造成严重安全事故，给江森公司造成260万元的经济损失为由，要求侯美生等赔偿。本院经审理认为，江森公司转包的合同相对人为侯美生，合同约定的质保期已届满，侯美生已履行了合同义务，江森公司在工程验收合格且使用多年后要求侯美生承担责任，理由不当。故根据《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条规定，以（2019）鲁1092民初1573号民事判决书（以下简称“1573号判决书”），驳回了江森公司的诉讼请求。江森公司不服1573号判决，上诉至山东省威海市中级人民法院，该院经审理以（2019）鲁10民终450号民事判决书（以下简称“450号判决书”），判决驳回上诉，维持原判。2019年6月4日乐天公司诉来本院，请求处理。另查，“乐天˙双子星”项目设计使用年限为50年，该项目通风空调工程设计正常使用年限为10年、主机设计正常使用年限为15年；中华人民共和国建设部批准实施的《室内管道支架及吊架》规范规定管道直径（DN）300mm，吊筋直径不低于16mm。乐天公司向中华联合财产保险股份公司威海中心支公司（以下简称“中华保险威海支公司”）投保了物业责任保险，事故发生后，中华保险威海支公司委托青岛华大保险公估有限公司出具的《物业管理责任保险公估报告》显示，中华保险威海支公司向乐天公司理赔金额为650027.85元。2019年6月4日，中华保险威海支公司以江森公司为被告起诉至本院，要求其赔偿垫付款650027.85元，案号为“（2019）鲁1092民初1593号”。上述事实，有《通风空调工程施工合同书》、《工程验收报告》、《会议纪要》、山大建筑设计院出具的图纸说明、案涉空调工程涉计图纸、《室内管道支架及吊架》、《物业管理责任保险公估报告》、受损商品清单、1573号判决书、450号判决书、（2019）鲁1092民初1593号案件材料等书证及当事人陈述等证据证明。本院认为，本案的争议焦点为：一、案涉空调管道安装施工是否存在质量问题，即施工使用的中央空调循环水主管道吊架吊杆规格是否符合法定或约定质量标准、施工是否存在瑕疵；二、乐天公司的诉讼请求有无事实和法律根据。关于第一个争议焦点，乐天公司与江森公司经协商签订的通风空调工程施工合同，系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规强制性规定，合法有效，双方均应严格履行。根据合同约定的施工内容，该合同属于建设安装工程合同中的通风空调安装工程合同，受《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律、行政法规及相关司法解释的调整。合同虽未具体约定施工使用的主管道吊架吊杆规格及质量标准，但约定了工程质量应“符合国家验收标准”和“江森公司应保证其提供的材料设备是在各方面符合乐天公司规定的质量、规格和性能要求，并应保证其货物经过正确安装、合理操作和维护保养，在材料设备寿命期内运转良好；江森公司在规定的质量保证期内，应对由于设计、工艺或材料的缺陷而造成的任何缺陷或故障负责。”并且，根据2018年7月5日《工程会议纪要》内容，包括江森公司在内的各方均认可造成循环水主管道整体坠落的原因是江森公司在施工过程中使用了规格偏小的吊架吊杆和在施工完毕后未拆除主管道柔性波纹补偿器法兰上的固定杆，导致柔性补偿器变为刚性，在事故发生时未能充分发挥作用。另外，根据江森公司2018年7月19日对侯美生等的起诉，可以佐证其认可上述事故原因。上述事实相结合，足以认定江森公司在施工过程中使用了不符合要求的附件并存在施工瑕疵。关于第二个争议焦点，第一，《中华人民共和国建筑法》第八十条规定：“在建筑物的合理使用寿命内，因建筑物质量不合格受到损害的，有权向责任者要求赔偿。”《中华人民共和国合同法》第二百八十二条规定：“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。”《建设工程质量管理条例》第四十一条规定：“建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题的，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。”根据上述法律、行政法规规定，施工单位应承担的质量责任一是对建设工程在合理使用期内的质量保证责任，二是对经竣工验收合格的工程在使用过程中发生质量问题应承担的保修责任。前者是基于相关法律、法规规定对工程质量应承担的责任，后者是基于双方签订的保修合同或在工程施工合同中的保修条款及相关法律、法规规定对工程质量应承担的责任，属于两个不同的期限和责任概念。本案中，因案涉工程经过了竣工验收，并且出现质量问题的部位属于空调工程的附件，已超过约定和法定的保修期，江森公司不再承担保修责任。但因江森公司在施工过程中使用了不符合要求的附件并存在施工瑕疵，导致中央空调循环水主管道整体坠落。根据建设部《室内管道支架及吊架》规定及案涉空调工程的设计要求，并结合日常生活经验法则，管道坠落时显然仍处于合理使用期限内。因此，江森公司应承担案涉工程的质量保证责任。第二，《中华人民共和国侵权责任法》第八十五条规定：“建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。”本案中，根据查明的事实，损害是因江森公司在施工过程中使用了不符合要求的附件并存在施工瑕疵，导致中央空调循环水主管道整体坠落造成。乐天公司作为案涉工程的所有人已对受害人进行了赔偿，其有权向江森公司追偿。根据乐天公司提供的证据和江森公司2018年7月19日起诉要求侯美生等赔偿损失的数额，能够认定乐天公司在2019年5月31日前赔偿受害人的652814.15元系合理经济损失，乐天公司要求江森公司给付理由正当，本院依法予以支持。江森公司抗辩理由不当，本院依法不予以采信。综上所述，经本院审判委员会讨论，依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第八十五条、《中华人民共和国合同法》第八条、第二百八十二条、《中华人民共和国建筑法》第八十条《建设工程质量管理条例》第二十六条规定，判决如下：一、山东江森机电工程有限公司支付威海乐天置业有限公司代偿款652814.15元；二、山东江森机电工程有限公司以652814.15元为基数赔偿威海乐天置业有限公司利息损失（自2019年6月1日起至2019年8月19日止，按中国人民银行同期贷款基准利率计算；自2019年8月20日起至实际给付之日止，按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算）。本判决于生效之日起10内履行完毕。案件受理费10328元减半收取5164元，由山东江森机电工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于山东省威海市中级人民法院。审判员  徐东舰二〇二〇年二月二十六日书记员  王 姣