黑龙江省萝北县人民法院 民 事 判 决 书 （2020）黑0421民初595号 原告：王保富，男，1956年10月12日出生，汉族，萝北县农民，住萝北县。 原告：马秀英，女，1957年8月12日出生，汉族，萝北县农民，住萝北县。 原告：张晓霞，女，1987年4月28日出生，汉族，萝北县农民，住萝北县。 原告：王若熙，女，2019年4月3日出生，汉族，住萝北县。 法定代理人：张晓霞，身份事项同上。 四原告委托诉讼代理人：金成，鹤岗市益民法律服务所法律工作者。 被告：国网黑龙江萝北县电业局有限公司，住所地：萝北县凤翔镇。 法定代表人：贾永奎，职务：鹤岗供电公司副总经理。 委托诉讼代理人：宋德宝，男，汉族，萝北县电业局职工，住萝北县。 委托诉讼代理人：于春笑，萝北县爱民法律服务所法律工作者。 被告：张慧新，男，1959年2月3日出生，汉族，萝北县农民，住萝北县。 委托诉讼代理人：王作林，黑龙江泰然律师事务所律师。 被告：张凤，男，1959年11月28日出生，汉族，萝北县农民，住萝北县。 原告王保富、马秀英、张晓霞、王若熙与被告国网黑龙江萝北县电业局有限公司（以下简称萝北国网）、张慧新、张凤生命权纠纷一案，本院于2020年7月6日立案受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告王保富、马秀英、王若熙、张晓霞及四原告委托诉讼代理人金成，被告国网黑龙江萝北县电业局有限公司委托诉讼代理人宋德宝、于春笑，被告张慧新及其委托诉讼代理人王作林，被告张凤到庭参加诉讼，本案现已审理终结。 原告向本院提出诉讼请求：判令被告承担赔偿各项损失994,790.00元。事实与理由：原告张晓霞、王保富、马秀英、张晓霞、王若熙与王喜君（死者）分别为妻子、女儿、父亲、母亲合法继承人。2020年6月27日10时左右，王喜君为张慧新家建房时，需要割烟管时，雇主提供的角磨机，因角磨机漏电将王喜君电击，送往医院抢救无效死亡，原告报警后，出警人员及原告相关人员在现场发现，雇主张慧新家电表杆电线没有连接漏电保护器及安全防护开关（用电无接地线），是王喜君被电后导致死亡的成因。原告认为，被告萝北县电业局违反安全安装用电规范相关法律规定有过错，雇主张慧新提供干活工具角磨机有瑕疵缺陷，二被告是导致王喜君被电击死亡的全部原因，给原告造成各项损失合计1,105,323.50元。根据相关法律规定，请求法院支持原告诉求。原告不要求被告张凤承担赔偿责任。 被告萝北国网辩称，对原告赔偿数额计算的方式和数额没有异议，原告需要提供证据证明请求的合理性，对死者触电死亡没有异议。答辩人认为在本案中答辩人不存在过错，不应承担赔偿责任。1、本案是低压电致人死亡的侵权案件，应适用过错归责原则，2020年6月27日涉案触电事故发生当天，答辩人的工作人员即赶到事发现场，经勘查后发现，所引发事故的角磨机电线系直接连接在房主张慧新室内电线闸刀下，没有经过剩余电流末级保护器，此私拉乱接行为及角磨机漏电是引发受害人触电死亡的直接原因，对此答辩人不存在任何过错。2、按照答辩人与房主张慧新的低压单项供用电合同约定，本案的触电事故发生在房主张慧新的电力产权范围内，答辩人不负有管理维护责任，所发生的事故与答辩人无关。3、原告所称的张慧新家电表杆上没有连接漏电保护器，进而认为答辩人应承担赔偿责任的主张不能成立：按照《农村低压电力技术规程》5.1.1、5.3.1的规定，剩余电流保护一般采用剩余电流总保护（中级保护）和末级保护的多级保护方式，原告所称的电表杆漏电保护器实际就是剩余电流中级保护，按照上述国家标准规定，中级保护不是必须增设（对于供电范围大或有主要用户的农村低压电网可增设剩余电流保护），且中级保护的范围是及时切除低压电网主干线路和分支线路上断线接地等产生较大剩余电流的故障，剩余电流末级保护（张会新室内的保护器）的范围才是防止用户内部绝缘破坏、发生人身间接接触触电等剩余电流所造成的事故，也就是说，中级保护不是必须安装，且保护范围不包括对人身触电的保护，如果接电行为人能够通过末级保护接电的话，本案触电事故就不会发生。综上所述，请求法院驳回原告对答辩人的诉讼请求。 被告张慧新辩称，对原告赔偿数额的计算方式和数额没有异议，但是对于王保富和马秀英所请求的被抚养人生活费是否具备合理性和法定条件有异议，对死者触电死亡没有异议。诉状中的受害人王喜军并不是答辩人的雇员，而是张凤的雇员。受害人王喜军自己有过错，受害人王喜军不具有相应的电工资质，未按正常操作规程、正确使用方法、未佩戴相应的安全保护用具，也没有用正确的方法使用工具，造成自己受害的结果，自己应该承担责任。被扶养人王宝富、马秀英均有生活来源，有家庭承包田，没有丧失劳动能力，不应该列为被扶养人。王宝富与马秀英有两名共同子女，马秀英还另有一名自己的女儿，所以王宝富、马秀英请求的被抚养人生活费错误。电业局的电表箱缺少漏电保护装置，没有按照规定的安装规程、安装标准进行安装，是导致此次事故的根本原因，电业局应该承担相应的责任。 被告张凤辩称，我不是包工包料，对赔偿的数额无异议，从冰箱开始的插头到接角磨机的插排是我的，角磨机是张慧新主动提供的，锯片是王喜君拿来的，用角磨机换锯片是我们常用的操作，王喜君把角磨机的磨片卸下来，换成了锯片，然后开始操作切割磁管，磁管和线是一起扛来的，没有切割的工具，王喜君说没有角磨机操作不了，张慧新说他家有角磨机就给我们提供了。 本院归纳原、被告双方无异议的事实如下： 1.被告张凤与被告张慧新、死者王喜君系雇主与雇员关系。被告张凤承包了被告张慧新家平房修建工作。 2.2020年6月27日，王喜君在用被告张慧新提供的角磨机切割瓷管时被电击致死。所用电源系张慧新提供。 3.张慧新提供的电源未连接剩余电流末级保护，而直接接在刀闸上，继而用插排连接，最后接到角磨机上。 4.王喜君在进行切割时，未戴有防护用具。 5.张慧新家电源室外接配电箱，配电箱给五户村民供电，配电箱曾连接剩余电流中级保护，后被萝北国网拆除。该配电箱与剩余电流中级保护产权属于萝北国网。其他村民配电箱接有具有正常功能的剩余电流中级保护。 6.死者王喜君父亲王宝富，1956年10月12日出生，母亲马秀英1957年8月12日出生，女儿王若熙，2019年4月3日出生。王宝富、马秀英夫妻二人共有三名子女。 本院认为，根据《中华人民共和国电力法》第二十七条的规定，电力供应与使用双方应当根据平等自愿、协商一致的原则，按照国务院制定的电力供应与使用办法签订供用电合同，确定双方的权利和义务。《农村安全用电规程》4.4.1.3规定：各级漏电保护器每月至少巡视检查、试跳一次。按照《农村低压电力技术规程》的规定，做好运行维护和检查试验记录。《农村低压安全用电规程》4.1.2条规定：农村用户应安装剩余电流动作保护电器。未按规定要求安装使用的，供电企业有权依法中止供电。本案中，被告萝北国网未及时与本案被告张慧新签订供用电合同，未及时确认并告知其相应权利义务，导致本案用电危险增加。被告萝北国网未按规定对被告张慧新家的漏电保护器巡视检查，如若在巡视中发现问题，可告知被告张慧新改正，甚至中止供电，防止事故的发生。因此，萝北国网在王喜君死亡一事上存在重大过错。在王喜君提供劳务过程中，被告张凤作为雇主，未提供防护措施，未尽到管理义务，亦有一定的过错。被告张慧新提供的电源存有安全隐患，亦有一定的过错。死者王喜君在提供劳务时，未采取保护措施，未尽到注意义务，亦有一定的过错。被告张慧新、张凤、死者王喜君均非熟知相关电力知识的专业人士，且被告张慧新系无偿提供电源，过错程度较小。综上，本院酌定萝北县电业局承担百分之六十的责任，被告张凤承担百分之十五的责任，被告张慧新承担百分之五的责任，王喜君自担百分之二十的责任。虽然被告对原告抚养费有异议，但原告的请求符合法律规定，本院予以支持。原告不要求被告张凤承担赔偿责任，本院予以准许。四原告对赔偿请求数额自行分配，本院予以准许。综上，依照《中华人民共和国侵权责任法》第六条、第十六条之规定，判决如下： 一、被告国网黑龙江萝北县电业局有限公司于本判决生效之日起十日内赔偿原告王保富、马秀英、张晓霞、王若熙各项损失663,194.80元； 二、被告张慧新于本判决生效之日起十日内赔偿原告王保富、马秀英、张晓霞、王若熙各项损失55,266.00元。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费5,073.95元，由被告国网黑龙江萝北县电业局有限公司3,044.37元，由被告张慧新负担253.70元，由四原告负担1,775.88元。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于黑龙江省鹤岗市中级人民法院。 审 判 长  刘传军 人民陪审员  康从玲 人民陪审员  郭军英 二〇二〇年九月二十七日 书 记 员  孟 婷