Държавен вестник, бр. 21, 2005 г., стр. 9

Б Р О Й  21
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  9
Чл. 40. (1) За всяко лице от персонала на
външната фирма се изисква удостоверение за
квалификационна група по този правилник,
редовно издадено и заверено, представяно на
лицето, отговорно за електрообзавеждането, и
на контролните органи, при поискване.
(2) Когато се установи, че лице от персонала
на външната фирма не притежава необходима-
та квалификационна група за извършваната
работа или удостоверението е с изтекъл срок на
валидност, то не се допуска до работа.
Чл. 41. Работодателят на външната фирма
писмено определя лицата от фирмата, които
могат да издават наряд, да са отговорни ръко-
водители, наблюдаващи и изпълнители на ра-
ботата.
Чл. 42. (1) Персоналът на външната фир-
ма преминава предвидените в раздел III инс-
труктажи от отговорното за електрообзавеж-
дането на потребителя лице (енергетика). Ко-
гато няма назначен енергетик, работодателят-
потребител провежда само начален инструк-
таж на персонала на външната фирма, а за-
дължението за следващите инструктажи се
урежда с договор.
(2) На лицата, посочени в чл. 41, се предос-
тавя схемата на присъединяване на потреби-
теля към електроразпределителното предп-
риятие.
(3) Съдържанието на инструктажите се оп-
ределя в зависимост от характера и сложността
на работата, схемите и особеностите на елект-
рообзавеждането.
(4) Инструктажите се оформят със записва-
не в дневника за инструктажи с подписите на
инструктиращия и инструктираните.
Чл. 43. (1) Подготовката на работното мяс-
то и допускането до работа на персонала на
външната фирма се изпълнява от персонал на
потребителя.
(2) Допуска се външната фирма по договор
за постоянно обслужване на електрообзавеж-
дането на потребител да изпълнява подготов-
ката на работното място и допускането до ра-
бота със свой персонал след съответната подго-
товка и проверка на знанията от комисия, наз-
начена от потребителя.
Раздел V
Оперативно обслужване на електро-
обзавеждането
Чл. 44. Потребител със собствен източник
на електрическа енергия или самостоятелна
електроразпределителна мрежа организира
служба за оперативно-диспечерско управление
на електрообзавеждането, която:
1. разработва и води изискваните режими на
работа при икономично и рационално използ-
ване на съоръженията и енергоресурсите;
2. извършва оперативни превключвания,
пускове и спирания;
3. предотвратява/ограничава аварии и въз-
становява режимите на работа;
4. планира и подготвя схемите и съоръжени-
ята за извършване на ремонтни работи по елек-
трообзавеждането.
Чл. 45. Организационната структура, фор-
мата на оперативното управление на елект-
рообзавеждането, броят на оперативния пер-
сонал за работа на смяна и графикът за де-
журствата се определят от работодателя с
писмено нареждане.
Чл. 46. Управлението на режимите на елек-
трозахранването на електрическите уредби,
присъединени към електроенергийната систе-
ма и оперативният персонал на потребителя се
подчиняват на диспечерските служби на елек-
троразпределителното предприятие.
Чл. 47. (1) Оперативното обслужване се въз-
лага на лица, притежаващи съответната квали-
фикация, преминали обучение, проверка на
знанията и дублиране за работа по схемите на
съответните уредби/мрежи.
(2) Като правило едноличното обслужване
на електрообзавеждане за напрежение до 1000 V
се извършва от лица с трета квалификационна
група, а за напрежение над 1000 V—с четвърта
квалификационната група.
Чл. 48. Дежурството в продължение на две
последователни смени се забранява освен в
случаите при ликвидиране на аварии и невъз-
можност за предаване на смяната на следващия
дежурен.
Чл. 49. Редът за предаване и приемане на
дежурство в смяна се определя с вътрешна ин-
струкция, утвърдена от работодателя.
Чл. 50. Предаващият дежурство в смяна уве-
домява приемащия за състоянието и режима на
работа на основните съоръжения, с направени-
те изменения в нормалната схема на работа, в
схемите за управление, защити, контрол и сиг-
нализация, както и за:
1. изведените съоръжения за ремонт и съо-
ръженията, оставени в оперативен резерв;
2. съоръженията с отклонение в режима на
работа, които трябва да се наблюдават с пови-
шено внимание;
3. възникналите извънредни обстоятелства
по време на дежурството.
Чл. 51. Приемащият дежурство в смяна е
длъжен да:
1. обходи уредбите и съоръженията преди
застъпване на дежурство;
2. се запознае със записите в различните
дневници, направени от предшестващите дежур-
ни и от ръководния персонал, и с нарядите/на-
режданията, по които се извършват работи;
3. провери и приеме: ключовете от помеще-
нията, ключовете за деблокиране на електро-
магнитните блокировки, инструкциите, днев-
ниците и ведомостите;
4. запише в оперативния дневник състояни-
ето на съоръженията;
5. съобщи на висшестоящия дежурен за встъп-
ване в дежурство и нередностите, забелязани
при приемане на смяната.