Държавен вестник, бр. 56, 2004 г., стр. 16

С Т Р .  16
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  56
8. “Средна температура на водата в котела”
е средната стойност от температурите на вода-
та на входа и на изхода на котела.
9. “Стандартен котел” е котел, при който
средната температура на водата може да се
ограничи от конструкцията на котела.
10. “Частично натоварване (изразено в %)”
е отношението между ефективната мощност на
котела, работещ с прекъсване или с мощност,
по-ниска от номиналната ефективна мощност,
и номиналната ефективна мощност на котела.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 7,
ал. 1 ЗТИП.
§ 3. Наредбата влиза в сила 12 месеца след
датата на обнародването є в “Държавен вестник”
с изключение на разпоредбите на глава четвърта,
които влизат в сила 6 месеца след обнародването
на наредбата в “Държавен вестник”.
§ 4. Разпоредбите на наредбата се прилагат
за котли, чието серийно производство е започ-
нало след влизането в сила на наредбата.
§ 5. Подгряващите топлообменници и/или
котлите, които се инсталират в жилищни сгра-
ди след влизането в сила на наредбата, се пус-
кат в действие, при условие че изискванията
за КПД, изразен в проценти, при номинална
мощност и при частичен товар 30 на сто не
трябва да са с повече от 4 на сто по-ниски от
изискванията за КПД, посочени в приложе-
ние № 1.
§ 6. До 31 декември 2005 г. се разрешава пус-
кането на пазара и влизането в експлоатация
на елементи на котела, произведени в съответ-
ствие с български стандарти, прилагани до вли-
зането в сила на наредбата.
Приложение № 1
към чл. 6, ал. 1 и § 5
Изисквания за коефициент на полезно действие
Вид на
Мощ-
КПД при
КПД при
котела
ност
номинална
частичен
(kW)
мощност
товар
сред-
изисква-
сред-
изисква-
на тем-
ния за
на тем-
ния за
перату-
КПД,
перату-
КПД,
ра на
изразен
ра на
изразен
водата
в %
водата
в %
(в °С)
(в °С)
Стан-
4—400
70
і 84+2
і 50
і 80+3
дартни
 log Pn
log Pn
котли
Ниско-
4—400
70
і 87,5+1,5
40
і 87,5+1,5
темпе-
 log Pn
log Pn
ратурни
котли (1)
Газо-
4—400
70
і 91+1
30 (2)
і 97+1
конден-
log Pn
log Pn
зиращи
котли
(1) Включително кондензиращи котли, използващи
течни горива.
(2) Температура на захранващата вода в котела.
Приложение № 2
към чл. 7, ал. 1 и
чл. 11, ал. 2, т. 2, буква “а”
Процедура за оценяване на съответствието
“Изследване на типа”— модул В
1. “Изследване на типа” е процедура, при която
лице, получило разрешение за оценяване на съответ-
ствието, изследва и удостоверява, че даденият котел,
представителен за продукцията (наричана по-нататък
“типа”), отговаря на приложимите за него изисквания
на наредбата.
2. Изследването на типа се извършва по писмено
заявление, подадено от производителя или от неговия
упълномощен представител, до лице по негов избор,
получило разрешение за оценяване на съответствието.
Заявлението съдържа:
а) името и адреса на производителя или на неговия
упълномощен представител, когато заявлението е по-
дадено от него;
б) писмена декларация, че не е подавано заявление
за оценяване на съответствието до друго лице, получи-
ло разрешение за оценяване на съответствието;
в) техническата документация съгласно т. 4.
3. Заявителят предоставя на разположение на из-
браното лице по т. 2 един тип от съответната продук-
ция. Оценяващото лице може да изисква и други пред-
ставителни образци, ако това е предвидено в програма-
та за изпитване.
4. Техническата документация трябва да дава въз-
можност да се извърши оценяване съответствието на
котела със съответните съществени изисквания. То
трябва да обхваща проектирането, производството и
начина на работа на котела и да съдържа:
а) общо описание на котела и работата на котела;
б) идеен проект, техническа документация и пояс-
нения към чертежите и схемите;
в) списък на стандартите по чл. 5, които са прило-
жени изцяло или частично, и описание на решенията,
приети за изпълнение на съществените изисквания,
когато не са приложени стандартите по чл. 5;
г) резултати от изчисления при проектиране, от
извършените изпитвания и други;
д) протоколи от изпитванията.
5. Избраното лице по т. 2 трябва:
а) да изследва техническата документация на типа
и да провери дали типът е произведен в съответствие с
нея; да установи елементите, които са били проектира-
ни в съответствие с изискванията на стандартите по
чл. 5, и елементите, които са били проектирани, без да
се прилагат изискванията на тези стандарти;
б) да извърши или да възложи да се извършат под-
ходящите изследвания и необходимите изпитвания, за
да се установи дали приетите от производителя реше-
ния осигуряват съответствие със съществените изиск-
вания, в случай че изискванията на стандартите по чл. 5
не са приложени;
в) да извърши или да възложи да се извършат под-
ходящите изследвания и необходимите изпитвания, за
да установи дали когато производителят е избрал да
прилага съответните стандарти по чл. 5, те са били
действително приложени;
г) съгласува със заявителя мястото, където ще се
извършват необходимите изследвания и изпитвания.
6. Когато типът съответства на изискванията на
наредбата, лицето, извършило оценяване на съответ-
ствието, издава на заявителя сертификат за изследва-
не на типа. Сертификатът съдържа името и адреса на
производителя, заключенията от изследването и не-
обходимата информация за идентифициране на одоб-
рения тип.
7. Към сертификата се прилага списък на съответ-
ните части на техническата документация на одобре-
ния тип.