Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 33

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  33
1. оглед на ВЛ в леснопроходима местност
при благоприятни климатични условия;
2. възстановяване на табели и обозначения
на стълбове;
3. измерване на габарити с ъгломерен инс-
трумент;
4. противопожарно почистване на площад-
ки около фундаменти.
Г л а в а  п е т а
ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВAНЕ
НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 135. Работите, извършвани в действащи
електрически уредби/мрежи по отношение на
мерките за безопасност, се разделят на четири
категории:
1. с пълно изключване на напрежението;
2. с частично изключване на напрежението;
3. в близост до тоководещи части под напре-
жение или непосредствено по тоководещи час-
ти под напрежение;
4. без изключване на напрежението на раз-
стояние от тоководещи части под напрежение.
Чл. 136. С пълно изключване на напрежени-
ето работите се извършват при снето напреже-
ние по всички тоководещи части, вкл. и на из-
водите, и при заключени врати към съседни
помещения на РУ под напрежение.
Чл. 137. С частично изключване на напре-
жението работите се извършват при снето нап-
режение само на тези присъединения или учас-
тъци, по които се работи, или напрежението е
напълно снето, но има незаключени врати към
съседни помещения на РУ под напрежение.
Чл. 138. В близост до тоководещи части под
напрежение или непосредствено по тоководе-
щи части под напрежение работите се извърш-
ват при изпълнение на мерки за изключване на
възможността за приближаване на опасно раз-
стояние до тях или се работи с изолиращи за-
щитни средства и приспособления непосредст-
вено по тоководещите части.
Чл. 139. Без изключване на напрежението
работите се извършват на безопасно разстоя-
ние от тоководещи части под напрежение, при
които е изключено случайно приближаване на
опасно разстояние до тях и не са необходими
мерки срещу такова приближаване (работи по
корпуси на съоръжения, повърхности на кабел-
ни обвивки, извън постоянни и временни ог-
раждения, а също така и на разстояния от неог-
радени тоководещи части, по-големи от посо-
чените в чл. 143, ал. 1. и др.).
Раздел II
Технически мерки за безопасност при работа
Чл. 140. Техническите мерки за безопасност
при работа с пълно или частично изключване
на напрежението се изпълняват в следната пос-
ледователност:
1. изключване на напрежението;
2. поставяне на знаци, табели и ограждения
на работното място;
3. проверка за отсъствие на напрежение;
4. включване на стационарни или присъеди-
няване на преносими заземители.
Чл. 141. Броят на лицата и изискващите се
квалификационни групи за изпълнение на тех-
ническите мерки за безопасност при работа са
посочени в табл. 3.
Таблица 3
Брой на лицата за изпълнение на технически
мерки за безопасност при работа и техните ква-
лификационни групи
Напрежение на електричес-
ката уредба/мрежа
Технически мерки
до 1000 V
над 1000 V
брой
група
брой
група
лица
лица
Проверка за отсъствие на
напрежение
в РУ
1
III
1
IV
по ВЛ
2
III
2
IV, III
Поставяне на преносими
заземители
в РУ
1
III
2
IV, III
на стълб на ВЛ
2
III
2
IV, III
на работни места по ВЛ
2
III
2
IV, III
Сваляне на преносими
заземители
в РУ
1
III
1
III
от стълб на ВЛ
2
III
2
IV, III
на работни места по ВЛ
2
III
2
III
Включване на стацио-
нарни заземители
в РУ
1
III
1
IV
на стълб на ВЛ
2
III
2
IV, III
Изключване на стаци-
онарни заземители
в РУ
1
III
1
IV
на стълб на ВЛ
1
III
1
III
Поставяне и сваляне под
напрежение на изолацион-
2
IV, III
2
V, III
ни прегради и капачки
Чл. 142. Обезопасяването на електропровод-
на линия се извършва от оперативния персонал
в следната последователност:
1. електропроводната линия се изключва от
всички страни, от които може да бъде подадено
напрежение, с помощта на прекъсвачи и линей-
ни разединители/отделители;
2. задвижванията на разединителите/отдели-
телите в изключено положение механически се
блокират/заключват и на всички командни
ключове и ръчки се окачват табели “Не включ-
вай! Работят хора!”, като броят на табелите е
равен на броя на работещите бригади;
3. електропроводната линия се заземява и се
поставят табели “Внимание! Заземено!”;
4. на електропроводната линия върху мнемо-
схемата при диспечера се поставят толкова та-
бели, колкото е броят на работещите бригади;
5. на мястото за работа оперативно-ремонт-
ният персонал проверява за отсъствие на нап-
режение и поставя преносими заземители вър-