Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 107

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  107
(2) Действието на релейната защита и елек-
троавтоматиката се осъществява при пълно
съответствие на настройката им в зависимост
от схемите и режимите на работа на електро-
енергийната система.
(3) В зависимост от предназначението им и
от режима на работа на електроенергийната
система се допуска да бъдат извеждани от дейс-
твие някои устройства на противоаварийната и
линейната автоматика.
(4) Извеждането и въвеждането на устрой-
ствата по ал. 3 се извършват по реда, посочен в
експлоатационните инструкции, и под контро-
ла на оператора на преносната (разпределител-
ната) мрежа.
(5) Не се разрешава работа на съоръжения и
защити без включени предупредителна и ава-
рийна сигнализации.
Чл. 847. (1) Експлоатацията, техническото
обслужване и ремонтът на релейната защита,
електроавтоматиката и вторичните вериги се
осъществяват от специализирани звена.
(2) При използване в схемите за РЗА на ка-
нали за свръзка или сигнали от технологични
автоматики, поддържани от други служби на
предприятието, задълженията при обслужване-
то им се разграничават между обслужващите
служби с вътрешна инструкция.
Чл. 848. За устройствата на релейната защи-
та и електроавтоматиката и за захранващите ги
устройства се осигуряват нормални условия на
работа (допустима температура, влажност, за-
прашеност, оперативно напрежение, ниво на
смущение и др.) в съответствие с инструкциите
на производителя.
Чл. 849. (1) Всички случаи на заработване или
незаработване на устройствата на РЗА се отчитат
и анализират по установения ред от звената по
РЗА, като проявените в процеса на експлоатация
дефекти своевременно се отстраняват.
(2) За всеки случай на неправилно заработ-
ване или незаработване на устройствата на РЗА,
при проявени недостатъци в схемата или неиз-
правности в апаратите се информират съответ-
ните длъжностни лица, отговорни за РЗА в енер-
гийното предприятие.
Чл. 850. (1) На лицевата и на обратната стра-
на на таблата и шкафовете на РЗА и на таблата
и пултовете за управление се поставят надписи,
указващи тяхното предназначение, в съответс-
твие с диспечерските наименования и опера-
тивната схема на обекта.
(2) На апаратите, монтирани на таблата (пул-
товете) и шкафовете, се поставят надписи или
маркировка съгласно проектните схеми.
(3) На всички устройства за превключване,
сигнални лампи, сигнални релета, блинкерни
устройства, изпитвателни блокове и др. се пос-
тавят съответните надписи.
(4) Ако на релейните табла има монтирана
апаратура, отнасяща се за различни присъеди-
нения, които могат да се проверяват поотдел-
но, се нанасят точни разграничителни линии на
отделните устройства на РЗА.
Чл. 851. (1) Разрешава се силови електросъ-
оръжения и електропроводни линии да са под
напрежение само ако е въведена релейна защи-
та, действаща при всички видове повреди.
(2) В уредбите с напрежение 220 и 400 kV при
извеждане от работа или при неизправност на
отделни релейни защити оставащите в работа
защити осигуряват защитата на електросъоръ-
женията и на електропроводните линии при
всички видове повреди. Ако това условие не е
изпълнено, се въвежда временна защита или
присъединението се изключва.
(3) Въвеждане на временна бързодействаща
защита или ускоряване на резервната защита
се изисква само когато бързото изключване се
налага по условията за устойчивост на електро-
енергийната система или за избягване на въз-
можните последствия при изключване на късо-
то съединение със закъснение.
(4) При извеждане от работа или при неиз-
правност на отделни защити в мрежи с напре-
жение 110 kV и по-ниско присъединенията мо-
гат да останат включени, ако има въведено друго
устройство за релейна защита или е въведена
временна защита.
Чл. 852. Бързодействащите релейни защи-
ти и устройства за резервиране отказа на пре-
късвач (УРОП) се въвеждат в действие след
извършване на всички операции, свързани с
включването на електропроводните и кабел-
ните линии, шините и съоръженията след ре-
монт или при подаване на напрежение, както
и при операциите, свързани с превключването
на разединителите и прекъсвачите. Ако това
не е възможно се въвежда ускорение на резер-
вните защити или се поставя временна защи-
та, която може и да е неселективна, но да е
настроена с времето на заработване на посто-
янната защита.
Чл. 853. (1) Устройствата на РЗА и техните
вторични вериги се настройват и изпитват пре-
ди въвеждането им в действие.
(2) Готовността за въвеждане в действие на
устройствата на РЗА се записва в дневника за
РЗА от длъжностните лица, извършили наст-
ройването и изпитването.
(3) Устройствата на РЗА по ал. 2 се въвеждат
в действие  по установения ред.
Чл. 854. За устройствата на РЗА, намиращи
се в експлоатация на територията на енергий-
ния обект, звената по РЗА разполагат с досие-
та, съдържащи:
1. паспорт и заводски протокол за изпитване
на устройството;
2. инструкция или програма за настройване
и проверка на устройството;
3. технически данни за устройството във вид
на карти или таблици за настройките или ха-
рактеристиките;
4. протоколи от пусковите и периодичните
проверки на устройствата;
5. изпълнителни схеми—принципни и мон-
тажни.