Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 70

С Т Р .  70
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
продухване и във водоотделителния резерво-
ар на маслоочистващата инсталация да не над-
вишава 2 %.
(2) Водородът, попаднал в масления резер-
воар, се изтегля непрекъснато от специален
вентилатор (ексгаустер).
Чл. 598. (1) Водородът или въздухът от кор-
пуса на генератор/компенсатор с водородно
охлаждане се изтласква чрез междинно запъл-
ване с инертен газ—въглероден двуокис или
азот, минималната концентрация на който в
края на изтласкването на изхода от корпуса е:
1. за въглероден двуокис, при изтласкване
на водорода—95% и при изтласкване на възду-
ха—85%;
2. за азот, при изтласкване и на водорода, и
на въздуха—97%.
(2) Не се разрешава отваряне на корпуса на
генератор/компенсатор с водородно охлажда-
не или на елементи от газомаслената система
преди изпускане на инертния газ и запълването
с въздух.
 (3) Около генератора/компенсатора и по
газомаслената система се поставят табели
“Взривоопасно!”.
Чл. 599. (1) Въртящ се невъзбуден генера-
тор/компенсатор се смята за съоръжение под
напрежение.
(2) Разрешава се на въртящ се невъзбуден
генератор/компенсатор с изключено АГП в
статорната верига да се измерва остатъчно на-
прежение, активно съпротивление на намотки-
те, да се определя редът на фазите и други по-
добни работи без поставяне на преносим зазе-
мител на изводите.
(3) Измерванията по ал. 2 се извършват само
от персонал на електролаборатория, служба по
релейна защита и пусково-наладъчна фирма
най-малко от две лица—едното от които с пета
квалификационна група.
Чл. 600. Проверката на настройки и заработ-
ване на релейни защити на въртящ се генера-
тор/компенсатор при свързани изводи “накъ-
со” се извършва, като преди всяко поставяне/
сваляне на връзката “накъсо” машината се от-
възбужда, автоматичното гасене на полето
(АГП) се изключва и на изводите се поставя
преносим заземител.
Раздел III
Работа по електрически двигатели
Чл. 601. (1) Работата по обслужване и текущ
ремонт на електрически двигатели с напреже-
ние до 1000 V се извършва без наряд по реда на
текущата експлоатация, от лице с трета квали-
фикационна група.
(2) Ремонтни работи по електрически двига-
тели и техните изводи с напрежение над 1000 V се
извършва с наряд най-малко от две лица, едното
от които с четвърта квалификационна група.
Чл. 602. Операциите по обезопасяване на
електрически двигател за извършване на ремон-
тни работи се изпълняват в следната последо-
вателност:
1. изключване на напрежението на захран-
ващата линия от командното табло и поставя-
не на табели “Не включвай! Работят хора!” върху
ключа за управление и задвижването на пре-
късвача (разединителя);
2. изключване на оперативното напрежение
за управление на прекъсвача (разединителя);
3. заземяване на захранващия кабел;
4. поставяне на табели “Не включвай! Рабо-
тят хора!” и “Внимание! Заземено!” на таблата
за местно управление;
5. вземане на мерки срещу завъртане на дви-
гателя от механизмите, които задвижва (затва-
ряне на шибъри/вентили, направляващи апара-
ти/ клапи, разкуплиране и др.).
Чл. 603. Когато електрически двигател е
спрян за ремонт, преглед или за работи по зад-
вижвания от него механизъм, в оперативния
дневник на началник смяната на електричес-
кия цех се записва за каква работа, в кой цех и
по чие нареждане е извършено спирането. Обе-
зопасяването се извършва по реда, посочен в
чл. 602. Възстановяването на схемата и включ-
ването на електродвигателя се извършват след
завършване на работата със записване в опера-
тивния дневник.
Чл. 604. Ремонтни работи по група електри-
чески двигатели с напрежение над 1000 V, кои-
то задвижват механизми на изведени в ремонт
основни агрегати и съоръжения за повече от
един ден (котли, турбини, генератори и др.),
както и по тяхната пусково-регулираща апара-
тура, могат да се извършват по един наряд за
цялата група електрически двигатели.
Чл. 605. (1) Пробно включване на електри-
чески двигател под напрежение, преди цялост-
ното завършване на работата (за изпитвания,
определяне на посока на въртене или други
подобни цели) се разрешава само след като
изпълнителят на работата предаде на оператив-
ния персонал наряда, издаден за извършване на
работите по двигателя, и се направи запис в
оперативния дневник.
(2) При включването се осигурява видима
или телекомуникационна връзка между лице-
то, извършващо включването, и лицето, конт-
ролиращо пускането на място.
Чл. 606. (1) Работа по веригата на пусков
реостат на въртящ се електрически двигател се
допуска само при вдигнати четки и съединен
накъсо ротор.
(2) Работата във веригата на регулиращ ре-
остат на въртящ се електрически двигател се
третира като работа при напрежение до 1000 V
без изключване на напрежението.
Раздел IV
Работа по силови трансформатори и маслени
реактори
Чл. 607. Работата по силов трансформатор/
маслен реактор с качване върху трансформато-
ра се извършва с наряд, с изключване на напре-
жението от всички страни и заземяване на из-
водите. Оперативното напрежение за управле-