Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 22

СТР.  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
Чл. 126. За защита на водопроводите от 
хидравличен удар, както и за неговото огра­
ничаване се анализира необходимостта от 
проектиране на устройства в съответни места 
от водопроводите.
Чл. 127. Всички елементи на водоснаб­
дителната система се проектират и изпит­
ват така, че да осигуряват водоплътност за 
предвиждания експлоатационен период при 
работните условия на натоварване.
Чл. 128. (1) Броят на външните водопрово­
ди се определя в зависимост от категорията 
на водоснабдителната система и комплексно-
пусковата програма за етапно въвеждане в 
експлоатация.
(2) Необходимостта от връзка между два 
или повече успоредни външни водопроводи 
се определя съобразно броя на независимите 
водовземни съоръжения и броя на водопрово­
дите, като свързване се допуска само когато 
качествата на водата след смесване отговарят 
на изискванията на Наредба № 9 от 2001 г. 
за качеството на водата, предназначена за 
питейно-битови цели.
(3) В случай на изключване на външен 
водопровод или на негов участък се оси­
гурява необходимото водно количество за 
питейно-битови и производствени нужди на 
потребителите в съответствие с категорията 
на водоснабдителната система, запасните 
аварийни обеми и регулиращите водонапорни 
съоръжения.
Чл. 129. При водоснабдяване от единичен 
външен водопровод се предвижда резервоар 
за съхранение на резервен запас от вода 
за нуждите на потребителите по време на 
отстраняване на аварии в зависимост от 
категорията на водоснабдителната система 
и в съответствие с правилата и нормите за 
пожарна безопасност.
Чл. 130. (1) Времетраенето за отстраняване 
на аварии по външните водопроводи, счита­
но от прекъсването на водоподаването, се 
определя съгласно табл. 5 за водопроводи от 
първа категория. За водопроводи от втора и 
трета категория времетраенето се изчислява, 
като се умножи с коефициенти, както следва: 
1,25 – за водопроводи от втора категория, и 
1,50 – за водопроводи от трета категория.
Таблица 5
Диаметър на 
тръбите, mm
Допустимо времетраене при 
прекъсване на водоподаването за 
отстраняване на аварии по во­
допроводите (h) при дълбочина 
на полагане на тръбите
до 2 m
повече от 2 m
До 400
8
12
От 400 до 1000
12
18
Над 1000
18
24
(2) В зависимост от вида на тръбите, 
особеностите по трасето на водопровода, ус­
ловията за полагане на тръбите, наличието 
на път, транспорт и технически средства за 
отстраняване на аварията се допуска време­
траенето съгласно табл. 5 да се увеличи, но 
с не по-повече от 20 %.
(3) При необходимост от дезинфекция на 
водопровода след отстраняване на аварията 
времетраенето може да се увеличи допълни­
телно с 12 h.
Чл. 131. На външните водопроводи се 
проектира средство за измерване на водата 
преди първото разклонение на водопроводната 
мрежа във водоснабдяваната територия.
Чл. 132. Водопроводните мрежи се проек­
тират така, че да осигуряват:
1. снабдяване на всички потребители с 
вода с необходимото количество и налягане;
2. непрекъснато подаване на вода както 
при нормална работа, така и при повреда и 
ремонт на отделни водопроводни участъци 
в зависимост от категорията на водоснабди­
телната система;
3. довеждане на водата до потребителите 
по най-подходящ технико-икономичен начин;
4. възможност за добро и лесно поддържане.
Чл. 133. (1) Водопроводните мрежи се 
проектират сключени.
(2) Разклонени водопроводни мрежи се 
предвиждат при подаване на вода за производ­
ствени нужди, когато се допуска прекъсване 
на водоподаването за отстраняване на аварии.
(3) По технически или икономически съ­
ображения във водопроводните мрежи могат 
да се обособяват зони (приложение № 9).
(4) Допуска се проектиране на разклонени 
мрежи за водоснабдителни системи от трета 
водоснабдителна категория и за крайни тупи­
кови улици, при които водопроводните клонове 
не могат да се сключат със съседни клонове.
Чл. 134. (1) Минималният вътрешен диа­
метър на тръбите на водопроводната мрежа 
в урбанизирани територии с население над 
100 000 жители е 95 mm, а за територии с 
население под 100 000 жители – 75 mm.
(2) При водоснабдяване на малък брой пот­
ребители (до 30) с водопровод с едностранно 
захранване с дължина до 100 m и когато няма 
изисквания за пожарогасене, се използват тръ­
би с минимален вътрешен диаметър 50 mm.
Чл. 135. Водопроводните мрежи и съоръже­
ния се разполагат в урбанизираните територии 
при спазване изискванията на Наредба № 8 от 
1999 г. за правила и норми за разполагане на 
технически проводи и съоръжения в населени 
места (ДВ, бр. 72 от 1999 г.).
Чл. 136. Технологичните схеми на водопро­
водните мрежи в урбанизирани територии се 
проектират с главни водопроводни клонове, 
образуващи пръстени, удължени по посока 
на общото движение на водата, и с второсте­