Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 71

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  71
ние на прекъсвачите и разединителите се из-
ключва, а на ключовете за управлението им се
поставят табели “Не включвай! Работят хора!”
и “Внимание! Заземено!”.
Чл. 608. (1) Превключване на изводи за ре-
гулиране на напрежението на трансформатор,
който няма устройство за регулиране на напре-
жението под товар, се извършва с наряд, с пъл-
но изключване на напрежението и поставяне
на преносими заземители от всички страни на
трансформатора или включване на стационар-
ните заземители.
(2) Разрешава се превключването на изво-
дите да се извършва без наряд от оперативния
персонал, със записване в оперативния днев-
ник, като се изпълняват техническите мерки за
безопасност, посочени в ал. 1.
Чл. 609. (1) Вземане на проби, доливане и
пречистване на масло на трансформатор се из-
вършват съгласно технологичните инструкции
както при изключен, така и при работещ тран-
сформатор, от оперативния персонал или под
негов контрол от ремонтния персонал. Работи-
те се извършват без наряд със записване в опе-
ративния дневник и при условие, че няма земно
съединение в мрежа с изолиран звезден център,
от двама души, единият от които с четвърта
квалификационна група.
(2) В електрически уредби без дежурен пер-
сонал, както и в трансформаторни постове ра-
ботите по ал. 1 да се извършват с наряд.
Чл. 610. Пречистване и изсушаване на мас-
лото чрез маслоочистващ агрегат на изведен от
работа трансформатор се извършва без наряд,
от специално обучено лице от ремонтния пер-
сонал с трета квалификационна група. Това лице
извършва еднолично дежурство за наблюдение
през време на сушенето и контролира работата
на маслоочистващия агрегат и спомагателната
апаратура. Наблюдението може да бъде едно-
лично и от дежурния оперативен персонал, ко-
гато на смяна има най-малко две лица.
Чл. 611. (1) Дежурният оперативен персонал
извършва оглед на силов трансформатор в РУ,
застанал пред прага на килията или пред ог-
раждението.
(2) Огледи с преминаване зад ограждението
се допускат, когото долните фланци на изолато-
рите на капака на трансформатора, а също на-
миращите се под напрежение тоководещи части
на площадката са на височина не по-малка от:
1. при напрежение до 10 kV—2,5 m;
2. при напрежение до 35 kV—2,75 m;
3. при напрежение до 110 kV—3,5 m.
Раздел V
Обслужване на акумулаторни батерии
и зарядни устройства
Чл. 612. (1) Акумулаторните батерии се об-
служват от специално обучени лица (акумула-
торчици) с трета квалификационна група или
от обучен за обслужване на акумулаторни бате-
рии оперативен персонал, определен със запо-
вед на работодателя.
(2) Обслужването се извършва с нареждане
или по реда на текущата експлоатация.
(3) Ремонтният и лабораторният персонал
извършват работа в акумулаторни помещения
с наряд.
(4) За всяка акумулаторна уредба се осигуря-
ва вътрешна инструкция за безопасност при
експлоатация на акумулаторните батерии и
зарядните устройства.
(5) Обслужващият персонал използва пред-
писаните в инструкцията на производителя лич-
ни предпазни средства и специално работно
облекло.
Чл. 613. Забранява се в акумулаторните по-
мещения и в техните преддверия да се влиза с
огън, да се пуши и да се използват електрона-
гревателни уреди.
Чл. 614. Киселината (основата) и дестили-
раната вода за акумулаторните батерии се съх-
раняват в отделно проветрявано помещение, в
което не се държат други вещества и предмети.
Чл. 615. Киселината (основата) се съхраня-
ва в плътно затворени химически устойчиви
съдове, положени върху пода на един ред. При
такива условия се съхраняват и празните съдо-
ве за киселини (основи).
Чл. 616. На съдовете с електролит, дестили-
рана вода, разтвор от сода бикарбонат, борна
киселина или с оцетна есенция се поставят ус-
тойчиви надписи за тяхното съдържание.
Чл. 617. Изливането на киселината (основа-
та) от съдовете се извършва посредством спе-
циални ръчни помпи.
Чл. 618. Електролитът се приготвя в съд, в
който най-напред се налива дестилирана вода,
а след това внимателно и бавно се налива кисе-
лината. Забранява се приготвянето на разтвор
посредством наливане на вода в киселина.
Чл. 619. Работите с киселини и основи се
извършват от обучени лица, облечени в хими-
чески устойчиви костюми, със защитен щит на
лицето, защитни ръкавици и каска.
Чл. 620. Помещението за акумулаторни ба-
терии се изолира от директна слънчева светли-
на и проникване на влага. Не се допуска темпе-
ратурата в помещението да превишава 40 °С.
Чл. 621. При спояване на плочи в акумулатор-
ни помещения се спазват следните изисквания:
1. спояването започва не по-рано от два часа
след завършване на предшестващо зареждане
или подзареждане и преминаване на батерията
в режим на разряд;
2. предварително е включена вентилацион-
ната уредба, която действа непрекъснато през
цялото време на спояването;
3. мястото на спояването е оградено от остана-
лата част на батерията с огнеустойчиви щитове.
Чл. 622. При обслужване на полупроводни-
ков токоизправител се забраняват всякакви
работи по частите под напрежение за промен-
лив и изправен ток.
Чл. 623. Акумулаторното помещение е об-
заведено с аптечка, снабдена с разтвори на сода
бикарбонат, борна киселина (борова вода) и дру-
ги средства за оказване на първа долекарска
помощ при попадане на основа или киселина
върху кожата.