Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 55

Б Р О Й  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  55
людения или изпитвания. Най-ниското гранич-
но ниво се определя от производителя.
Чл. 779. (1) Нагревните повърхности на ко-
телния агрегат от страната на димните газове
трябва да се поддържат чисти.
(2) Механизираните устройства за почист-
ване на нагревните повърхности трябва да бъ-
дат в постоянна готовност за действие.
Чл. 780. При работа на котела трябва да бъдат
осигурени:
1. равномерно подаване на въздух във всич-
ки секции на въздухоподгревателя при работа
на който и да е от паралелно включените в трак-
та нагнетателни вентилатори; преминаването
на въздуха през неработещите нагнетателни
вентилатори трябва да е невъзможно;
2. равномерно изсмукване на газове по ця-
лата широчина на котлоагрегата при работа
на който и да е от паралелно включените в
тракта димосмукатели; преминаването на га-
зове през неработещите димосмукатели тряб-
ва да е невъзможно;
3. икономично регулиране на димосмукате-
лите и вентилаторите; забранява се използва-
нето на дроселните клапи за регулиране.
Чл. 781. В котли с производителност 160 t/h
и повече с основно гориво сернист мазут мазу-
тът трябва да изгаря при малки (2—3 на сто)
излишъци на въздух в пещта, като задължител-
но се изпълни комплексът от мероприятия за
привеждане на котела в този режим (подготов-
ка на горивото, реконструкция на горелките и
дюзите, уплътняване на пещта, монтиране на
допълнителни уреди за контрол и регулиране
на горивния процес).
Чл. 782. Преди монтирането им механични-
те мазутни горелки трябва да се изпитат на воден
стенд, за да се проверят производителността и
качеството на разпрашването. Забранява се
използването на непроверени горелки.
Чл. 783. В котелните цехове трябва да се
съхраняват резервни разпалващи и основни
горелки.
Чл. 784. (1) Температурата на постъпващия
във въздухоподгревателя въздух трябва да бъде:
1. за влажни несернисти горива—с 10°С по-
висока от точката на втечняване на съдържа-
щите се в димните газове водни пари;
2. за сухи несернисти горива—не по-ниска
от 30°С.
(2) При работа на котлите със сернисти го-
рива (с редуцирано съдържание на сяра 0,2 на
сто и повече) температурата на въздуха на вхо-
да на основния въздухоподгревател трябва да
се избере така, че да се осигурява защита на
нагревните повърхности от корозия и наслоя-
ване на пепел. При избора на тази температура
се вземат под внимание корозионните характе-
ристики на димните газове.
Чл. 785. При изгаряне на сернист мазут с
малък излишък на въздух в пещта температу-
рата на въздуха пред тръбните въздухоподгре-
ватели трябва да бъде не по-ниска от 70°С, а
пред регенеративните въздухоподгреватели—не
по-ниска от 60°С.
Чл. 786. В котли, изгарящи мазут като основ-
но или резервно гориво, трябва да бъдат посто-
янно готови за действие уредба за отстраняване
на отлаганията върху конвективните нагревни
повърхности и устройствата за измиване на ре-
генеративните въздухопроводи, за събиране,
неутрализиране и отвеждане на обмивните води.
Не се разрешава пускането в действие на мазут-
ни котли при неизправна очистваща уредба.
Чл. 787. Забранява се употребата на мазутни
горелки без осигурено подаване на въздух към тях.
Чл. 788. При продухването с пара на меха-
нични горелки и мазутопроводи трябва да е из-
ключена възможността за подаване на мазут в
паропровода.
Чл. 789. Зидарията на котелните агрегати
трябва да се поддържа в изправно състояние.
При температура на обкръжаващия въздух
+25°С температурата на повърхността на зида-
рията не трябва да превишава 55°С.
Чл. 790. Топлинните загуби на повърхност-
та на зидарията на новомонтираните котли не
трябва да надхвърля 350 W/m2 (300 kcal/m2h).
Чл. 791. Пещта и целият газов тракт на кот-
лоагрегата трябва да бъдат плътни.
Чл. 792. Просмукването на въздух в газовия
тракт от изхода на паропрегревателя (в точка с
температура не по-висока от 600°С) до изхода
на димосмукателя при всички натоварвания на
котела (без отчитане на просмукването в пра-
хоуловителя) не трябва да превишава:
1. при тръбен въздухоподгревател—10 на сто;
2. при регенеративен въздухоподгревател—
20 на сто.
Чл. 793. Просмукването на въздух в елек-
трофилтрите не трябва да надвишава 10 на сто,
а в циклонните или мокрите прахоуловители—
5 на сто от проектния дебит на въздуха.
Чл. 794. Просмукването на въздух трябва да
се контролира чрез огледи на уредбите и чрез
контролни газови анализи, извършвани най-
малко 1 път в месеца, а така също и преди и
след текущ и основен ремонт. Неплътностите
на пещта и газоходите на котела трябва да се
отстраняват както при работещ котел (където
това е възможно по условията за безопасност),
така и при спрян котел.
Чл. 795. Експлоатационни изпитвания на кот-
лите се провеждат при въвеждането им в експло-
атация след извършени конструктивни измене-
ния, при преминаване към изгаряне на друг вид
или марка гориво и за изясняване на причините
за отклонения от нормалните параметри.
Чл. 796. Котлите трябва да имат необходи-
мите приспособления за провеждане на екс-
плоатационни изпитвания.
Чл. 797. При изваждане на котела в резерв
трябва да се вземат мерки за консервиране на
пароводния тракт—запълването му с деаерирана
вода или с азот под налягане. Когато предполага-
ната продължителност на спирането надхвърля 3
денонощия, при напълването с вода е необходи-
мо да се добавят консервиращи реагенти.
Чл. 798. В процеса на охлаждането при спи-
ране на правотоков котел трябва да се извърши
водна промивка с последваща консервация.
Чл. 799. Паропрегревателите на котлите с ес-
тествена циркулация трябва да се промиват с
кондензат или с обезсолена вода. Продължител-
ността на периодите между промивките се опре-
деля въз основа на опита от експлоатацията.