Държавен вестник, бр. 107, 2004 г., стр. 48

С Т Р .  48
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  107
Раздел III
Технологична далекосъобщителна мрежа
на преносните газопроводи
Чл. 14. За осигуряване на оперативното уп-
равление на преносната мрежа към преносните
газопроводи се проектира технологична дале-
косъобщителна мрежа.
Чл. 15. (1) Кабелните линии с медни жила
на технологичната далекосъобщителна мрежа
на преносните газопроводи се проектират при
спазване на следните изисквания:
1. полагане на дълбочина не по-малко от 0,4
до 1,0 m в зависимост от категорията на почвата;
2. полагане от дясната страна на газопрово-
да по посока на движението на природния газ
на разстояние най-малко 6 m от оста на газо-
провода при номинален диаметър на тръбите
до 500 mm включително и най-малко 7 m при
номинален диаметър на газопровода над 500 mm;
3. кабелната линия може да се предвиди за
полагане и отляво на газопровода, но след тех-
ническа обосновка на решението;
4. в горски участъци се допуска разстояние-
то по т. 2 да се намали до 5 m независимо от
диаметъра на газопровода;
5. при преминаване през стръмни терени ка-
белната линия се полага в отделна траншея,
разположена откъм по-високата страна на га-
зопровода, на разстояние не по-малко от 3 m
от оста му.
(2) Оптичните кабелни линии на техноло-
гичната далекосъобщителна мрежа се проек-
тират при спазване на следните изисквания:
1. полагане на дълбочина съгласно ал. 1, т. 1;
2. оптичният кабел се защитава, като се по-
лага в тръба от полиетилен с външен диаметър
най-малко 40 mm;
3. оптичната линия се маркира със сигнална
лента на разстояние най-малко 0,4 m над лини-
ята, което се определя с проекта;
4. допуска се полагане на оптичния кабел в
траншеята на газопровода на дълбочина най-
малко 0,1 m под горната образуваща на газо-
провода;
5. за оптичните надземни кабели се предвиж-
да защита чрез полагането им в метална тръба.
(3) При подводно преминаване на газопро-
вода се допуска в траншеята му да се положи
кабелната линия за технологичната далекосъ-
общителна мрежа.
(4) При пресичане на газопровода с трасета
на железопътни линии и републикански пъти-
ща кабелите на технологичната далекосъобщи-
телна мрежа може да се проектират заедно с
газопровода в общ защитен кожух, като медни-
ят кабел се поставя в защитни стоманени тръ-
би, а оптичният кабел—допълнително в тръби
от полиетилен с висока плътност.
(5) Съоръженията на технологичната дале-
косъобщителна мрежа могат да се разполагат
на територията на ГРС, ГИС и КС, както и по
трасето на газопровода.
зоизмервателните станции (ГИС), газорегули-
ращите станции (ГРС), автоматичните газоре-
гулиращи станции (АГРС) и газохранилищата,
които се проектират в съответствие с правила-
та и нормативите на тази наредба, наредбата по
чл. 200, ал. 1 ЗЕ и предвижданията на подроб-
ните устройствени планове.
Чл. 7. Обектите и съоръженията на преносна-
та мрежа се предвиждат на разстояния от същес-
твуващите и предвидените с действащите устройс-
твени планове жилищни сгради и самостоятелно
обособени зони за събиране на хора (детски пло-
щадка, зони за отдих, открити театри или други
места за обществени събирания), определени с
чл. 13 от наредбата по чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
Чл. 8. За надземните обекти и съоръжения-
та на преносната мрежа се проектира мълние-
защита, а при необходимост и физическа защи-
та срещу нерегламентирана намеса на трети
лица на отделни участъци на преносните газо-
проводи и на прилежащите към тях съоръже-
ния и арматури.
Раздел II
Преносни газопроводи
Чл. 9. Преносните газопроводи в зависимост
от експлоатационните условия се проектират
при спазване на правилата и нормативите на
чл. 14—27, чл. 30—45 и чл. 50 от наредбата по
чл. 200, ал. 1 ЗЕ.
Чл. 10. (1) Участъците на преносни газопро-
води в свлачищни райони се проектират под
плоскостта на пълзенето на земния масив или
надземно, с опори, които са фундирани под
плоскостта на пълзене.
(2) Обратното засипване, укрепване и/или
анкериране на участъците на преносния газо-
провод се проектират така, че по време на екс-
плоатацията газопроводът да не променя мес-
тоположението си, с изключение на допусти-
мите премествания съгласно одобрения инвес-
тиционен проект поради натоварвания и тем-
пературни разширения.
Чл. 11. Строителните конструкции и елемен-
тите, свързани с полагането и монтажа на под-
земните и надземните преносни газопроводи,
се проектират при спазване изискванията на
нормите за натоварвания и въздействия, на
нормите за фундиране, на нормите за проекти-
ране на строителни конструкции и на изисква-
нията за пожарна безопасност.
Чл. 12. (1) В райони с високо ниво на под-
земни води или изкуствено наводнени участъ-
ци, както и при преминаване на водни прегради
се предвиждат мероприятия срещу изплуване
на газопровода (затежняване или анкериране).
(2) При наличие на други защити на газопро-
водите по ал. 1 те не трябва да намаляват ефек-
тивността на електрохимичната им защита.
Чл. 13. На мястото на пресичане от газопро-
води с диги, други хидротехнически съоръжения
и насипи се проектира надеждна защита срещу
наводняване на земите зад съоръженията.