Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 61

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
(3) Списъците на работите по съоръжения-
та, които могат да се извършват с наряд и с
нареждане, се изготвят от началника на ВЕЦ и
се утвърждават от работодателя или определе-
но от него лице.
Чл. 376. (1) Огледите и ремонтите на водо-
вземни съоръжения и водни кули се извършват
след отвеждане на пропуските на вода от затвор-
ните съоръжения и водата от обратна филтрация,
като се осигурява сигнализация за високи води.
(2) В наряда за извършване на ремонтни
работи по водни кули се прилага схема на съо-
ръженията с обозначаване на опасните участъ-
ци (наклони, преходи, шахти и др.).
Чл. 377. (1) Ремонтни работи на водовземни
съоръжения и водни кули се извършват след
блокиране на затворните съоръжения и движе-
щите се части срещу отваряне и задвижване.
(2) На блокираните затворни съоръжения и
движещи се части се поставят табели “Не отва-
ряй! Работят хора!”.
Чл. 378. Забранява се влизането и извърш-
ването на каквито и да е работи във водни кули,
когато в тях има вода или наличие на обратна
филтрация.
Чл. 379. Стъпалата в стените или металните
стълби във водна кула се поддържат в изправ-
ност, металните стълби са с предпазни обръчи
и площадки за почивка. Вертикалната марки-
ровка за височината на кулата е задължителна.
Чл. 380. При извършване на огледи и ремон-
ти на водни кули се използват:
1. осигурителни въжета;
2. предпазни колани—раменно-бедрени;
3. предпазни каски в жълт цвят с подбрадник;
4. спасителни жилетки;
5. водозащитни облекла в светъл (жълт, бял)
цвят;
6. специални осветителни източници;
7. при необходимост—средства за телекому-
никация.
Чл. 381. (1) Когато при ремонт на водна кула
за транспортиране на материали и строителни
отпадъци се използва подвижна клетка, спус-
кана с ръчна или моторна лебедка:
1. клетката се връзва към лебедката с две
въжета—носещо и осигурително, на два отдел-
ни барабана;
2. лебедката е с изправно спирачно устрой-
ство;
3. лебедката се обслужва от двама работещи,
единият от които е определен за отговорник;
4. лебедката се проверява и освидетелства
от надзорните органи и се съхранява съгласно
изискванията;
5. преди използването лебедката се изпроб-
ва на товароносимост.
(2) Забранява се транспортирането на хора с
подвижни клетки.
Чл. 382. Прегледите, почистването и ремон-
тът на филтриращи решетки при водовземани-
ята се извършват според приетия начин на по-
чистването:
1. без механично почистване—съгласно вът-
решна инструкция за безопасна работа;
2. с механично почистване чрез електричес-
ко захранено устройство—след спиране, меха-
нично блокиране на задвижващите механизми,
изключване на захранващото напрежение и пос-
тавяне на табели: “Не включвай! Работят хора!”.
Чл. 383. (1) Водовземните решетки се по-
чистват само с определените за целта приспо-
собления.
(2) Забранява се ръчното почистване на во-
довземни решетки.
Чл. 384. (1) Плуващите отпадъци пред филт-
риращи решетки на утаители се събират само с
предназначените за целта приспособления.
(2) Забранява се събирането на плуващи
отпадъци пред филтриращи решетки със слу-
чайни предмети—дъски, прътове и др.
Чл. 385. Огледите и ремонтните работи на
бързопадащи затвори и други затворни съоръ-
жения се извършват след блокиране в отворено
положение и застопоряване/заключване срещу
погрешно задействане.
Чл. 386. Огледите и ремонтите на подводни
части на съоръжения от водолази се извършват
след инструктаж лично от началника на водна-
та централа/ помпена станция за особеностите
и опасностите, свързани с тези съоръжения, и
само при неработещи машини.
Чл. 387. При почистване на водовземни съ-
оръжения и водни кули от тиня и наноси според
условията на работа работещите ползват спе-
циално работно облекло (високи гумени боту-
ши, гумирано наметало, гумени ръкавици, шлан-
гови маски и др.).
Чл. 388. Когато при огледи и ремонтни ра-
боти се налага сваляне на постоянните капаци/
решетки на съоръженията, се поставят времен-
ни ограждения с подходяща сигнализация за
обезопасяване на отворите.
Раздел II
Водопровеждащи съоръжения—напорни и без-
напорни
Чл. 389. Водопровеждащите съоръжения на
водните електрически централи и помпените
станции включват:
1. напорни съоръжения—апаратни камери
и затворните съоръжения към тях, напорни тръ-
бопроводи (открити, засипани и подземни), ко-
лекторни участъци и дренажните устройства
към тях;
2. безнапорни съоръжения—слабонапорни
тунели (открити и подземни), канали, шахти
(турбинни, за техническо водоснабдяване, дре-
нажни и маслосборни), дебитомерни устройст-
ва, преливници, утайници и водохващания.
Чл. 390. (1) Огледите и ремонтите на безна-
порни съоръжения се извършват без наряд, със
записване в оперативния дневник.
(2) Огледите и ремонтите на напорни съоръ-
жения се извършват с наряд и с обозначаване
на опасните участъци, наклони, дълбочини,
шахти и др.