Държавен вестник, бр. 99, 2004 г., стр. 14

С Т Р .  14
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  99
опасност на съоръженията—хидравлични из-
питвания, настройки на предпазни вентили,
изпитвания на автомати за безопасност, то-
вароподемни машини, заземителни контури
и други подобни.
Чл. 67. Забранява се експлоатацията на енер-
гообзавеждане с установени опасни дефекти,
открити при извършване на технически конт-
рол, както и с изтекъл срок на техническо осви-
детелстване.
Чл. 68. (1) Съоръженията с повишена опас-
ност: парни и водогрейни котли; съдове, рабо-
тещи под налягане; тръбопроводи за пара и го-
реща вода; газови съоръжения; тръбопроводи и
инсталации за природен газ и втечнени въгле-
водородни газове, подлежат на технически над-
зор за спазване на техническите изисквания,
правилата и нормите за устройство и безопасна
експлоатация.
(2) Техническият надзор на съоръженията
по ал. 1 се осъществява от ГД “ИДТН”, както и
от лица, лицензирани от Държавната агенция
за метрология и технически надзор, осъщест-
вяващи надзора на основание на договор със
собственика/ползвателя на надзорните съоръ-
жения, или от структурно обособени звена в
енергийното предприятие/фирмата, пряко под-
чинени на ръководителя им.
Чл. 69. Собствениците/ползвателите на съ-
оръжения с повишена опасност осигуряват пер-
сонал за обслужване с необходимата квалифи-
кация и документ за правоспособност.
Чл. 70. За всяко надзорно съоръжение се
съставя техническо досие, което съдържа:
1. техническа документация, чертежи и из-
числения;
2. паспорт или свидетелство—сертификат;
3. актове за техническо освидетелстване;
4. разрешение за въвеждане в експлоатация;
5. ревизионна, пожизнена книга;
6. инструкция за експлоатация, обслужване
и ремонт;
7. други документи, които имат отношение
към гарантирането на сигурността и безопас-
ната експлоатация, определени в действащата
нормативна уредба.
Чл. 71. Министърът на енергетиката и енер-
гийните ресурси определя със заповед длъжност-
ни лица, които осъществяват контрол:
1. за техническото състояние и експлоата-
цията на енергообзавеждането;
2. за спазване на оперативната дисциплина и
на наредбите за определяне на условията за
присъединяване към съответната мрежа, пре-
установяване на присъединяването или снабдя-
ването с енергия, границите на собственост
между производители и потребители;
3. при разследване на причините за крупни
аварии или пожари и груби технологични нару-
шения в експлоатацията.
Чл. 72. Работодателят:
1. осигурява безпрепятствен достъп на упъл-
номощените длъжностни лица за осъщест-
вяване на контрол върху техническото състо-
яние и експлоатацията на енергообзавежда-
нето в обекта;
2. осигурява необходимите условия за извърш-
ване на проверката и предоставя необходимите
документи, свързани с нея.
Г л а в а  п е т а
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ, РЕМОНТ
И МОДЕРНИЗАЦИЯ
Чл. 73. (1) Работодателят организира извърш-
ването на техническо обслужване, планови и
извънпланови ремонти, модернизация и рекон-
струкция на енергообзавеждането.
(2) Работодателят осигурява необходимите
по ал. 1:
1. финансови средства, ремонтна докумен-
тация, специализирани инструменти и приспо-
собления;
2. резервни части и материали за техническо
обслужване и ремонти;
3. система за осигуряване на качеството;
4. изготвя план, съгласуван с териториални-
те органи за пожарна и аварийна безопасност,
за пожаробезопасното протичане на ремонта.
Чл. 74. В зависимост от приетата структура
за техническо обслужване и ремонти функции-
те за подготовката и изпълнението им се раз-
пределят между съответните звена и изпълни-
тели, включващи:
1. отделите, групите за подготовка на ре-
монтите;
2. ремонтния персонал на цеховете и звената
за ремонти;
3. фирмите за специализиран ремонт.
Чл. 75. (1) Техническото обслужване и пла-
новите ремонти се извършват във вид и по обем,
осигуряващ поддържането в изправно и рабо-
тоспособно състояние на енергообзавеждане-
то, като се отчита фактическото състояние,
променящите се условия на работа и периодич-
ните възстановявания.
(2) За плановите ремонти се разработват
графици—годишни, тримесечни и месечни.
(3) Периодичността на ремонтите се опре-
деля съобразно техническото състояние на съ-
оръженията, изискванията на нормативните
актове и предписанията на производителите,
както и приетата система за ремонт.
(4) Времетраенето на ремонтите се опреде-
ля съобразно вида на ремонта и производстве-
ната програма на предприятието.
Чл. 76. (1) Работодателят назначава коми-
сия за оценяване състоянието на съоръженията
преди започване на ремонта. Показателите,
които трябва да бъдат постигнати след извърш-
ване на ремонта и по които се оценява качест-
вото му, се разработват в техническата доку-
ментация по ремонта или се записват в догово-
рите с външните изпълнители.