Държавен вестник, бр. 32, 2009 г., стр. 11

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  11
§ 5. В чл. 293 от Наредбата за устройството,
експлоатацията и техническия надзор на аце-
тиленови уредби, приета с Постановление № 187
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 66 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 40 и 85 от 2006 г. и бр. 64 от
2008 г.), се създава ал. 4:
“(4) След всеки технически преглед органът
по чл. 277, ал. 1, т. 2 поставя върху съоръжени-
ето близо до табелката на производителя сти-
кер, върху който е записан регистрационният
номер на органа, извършил техническия прег-
лед, датата на извършване на прегледа и годи-
ната, през която трябва да се извърши следва-
щият периодичен преглед. Стикерът трябва да
е здраво закрепен, а обозначенията върху него
трябва да са ясни, четливи и незаличими.”
§ 6. В Наредбата за устройството и безопас-
ната експлоатация на преносните и разпреде-
лителните газопроводи и на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ, прие-
та с Постановление № 171 на Министерския
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г.,
бр. 46 от 2007 г. и бр. 79 от 2008 г.), се правят
следните изменения и допълнения:
1. Член 1 се изменя така:
“Чл. 1. С наредбата се уреждат:
1. техническите изисквания, правилата и нор-
мите за устройството на преносните и разпреде-
лителните газопроводи, съоръженията и инста-
лациите за природен газ по чл. 1а, т. 1—7, които
не попадат в обхвата на Наредбата за съществе-
ните изисквания и оценяване съответствието на
съоръженията под налягане (НСИОССН), при-
ета с Постановление № 204 на Министерския
съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 37 от 2007 г.);
2. изискванията за монтажа и безопасната
експлоатация на преносните и разпределител-
ните газопроводи, съоръженията, инсталации-
те и уредите за природен газ по чл. 1а;
3. редът за осъществяване на технически
надзор на преносните и разпределителните га-
зопроводи, съоръженията, инсталациите и уре-
дите за природен газ по чл. 1а;
4. редът за вписване в регистъра по чл. 36,
ал. 1 ЗТИП и издаване на удостоверения на лица
за поддържане, ремонтиране и преустройване
на преносните и разпределителните газопрово-
ди, съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ по чл. 1а.”
2. Създава се чл. 1а:
“Чл. 1а. Преносните и разпределителните
газопроводи, съоръженията, инсталациите и
уредите за природен газ са:
1. компресорните станции, преносните га-
зопроводи и отклоненията от тях, газорегула-
торните и газоизмервателните станции;
2. разпределителните газопроводи и откло-
ненията от тях, газорегулаторните и газоизмер-
вателните пунктове и табла;
3. газопроводите, газовите съоръжения, го-
ривните уредби, газорегулаторните пунктове и
табла и горивните уредби на промишлените
газови инсталации и газопроводите на автомо-
билните газоснабдителни станции;
4. газопроводите и газорегулаторните пунк-
тове на сградните газови инсталации;
5. газопроводите и газорегулаторните
пунктове на бутилковите инсталации за при-
роден газ;
6. автомобилните газоснабдителни станции
за компресиран (сгъстен) природен газ;
7. автомобилните газови уредби (АГУ);
8. газовите уреди.”
3. Отменят се чл. 191—193.
4. Създава се чл. 216а:
“Чл. 216а. (1) Монтирането на АГУ на авто-
мобили се извършва по инструкция, изработе-
на от лицето, което ги монтира. Инструкцията
трябва да съдържа:
1. типа на горивната уредба на автомобили-
те, на които се монтира АГУ;
2. наименованието, типа и модела на еле-
ментите по чл. 205, ал. 1, от които ще се изгра-
ди уредбата;
3. схема за закрепване на газопроводите към
елементите на автомобила;
4. електрически схеми за управление на еле-
ментите на АГУ;
5. монтажна схема и схема за разположени-
ето и закрепването към автомобила на елемен-
тите по чл. 205, ал. 1;
6. проверките и регулировките, които тряб-
ва да се извършат след монтажа на АГУ;
7. описание на операциите, които трябва да
се извършват при техническото обслужване на
уредбата, и тяхната периодичност;
8. описание на операциите, които трябва
да се извършат за спиране на притока или из-
тичането на газ при аварийна ситуация или
пожар.
(2) Лицето, извършило монтажа на АГУ, е
длъжно да предостави на ползвателя на АГУ
паспорт в два екземпляра със съдържание съг-
ласно образеца в приложение № 2а и инструк-
ция за ремонтиране, поддържане и безопасна
експлоатация на уредбата.”
5. Член 248 се изменя така:
“Чл. 248. Ползвателят, ръководителят на
предприятието и обслужващият персонал са
длъжни да не допускат експлоатация на съоръ-
жения по чл. 1а, когато:
1. не са регистрирани пред органите за тех-
нически надзор;
2. в акта за първоначален технически прег-
лед или в ревизионен акт е вписано заключе-
ние, че съоръжението не е годно за безопасна
експлоатация;
3. нямат издадено разрешение за експлоата-
ция, когато такова се изисква;
4. не е извършен технически преглед на съ-
оръженията съгласно чл. 359, ал. 1, т. 1—6;