Държавен вестник, бр. 96, 2012 г., стр. 67

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  67  
От горната таблица е видно, че по сега съществу­
ващите данни броят на водовземните съоръжения в 
страната е 8330. Това число следва да се възприема 
като подценено, тъй като в страната повече от 500 
населени места не са обхванати от организирано 
водоподаване от ВиК оператори, като в същото вре­
ме имат изградени собствени водопроводни мрежи, 
към които има действащи водовземни съоръжения, 
които не са отразени в активите.
Анализът на информацията за водовземните 
съоръжения показа още, че в много общини има 
активи, които не са били включени в активите 
на ВиК дружеството и досега не са били обект 
на статистическо наблюдение. Липсата на инфор­
мация от 61 общини дава основание да се смята, 
че активите на територията на съответните ВиК 
дружества, обслужващи същите тези общини, не 
съдържат подобни активи, което води до подценява­
не на реалната бройка на действащите водовземни 
съоръжения.
Доколкото водовземните съоръжения могат да 
се съотнасят с изграждането на водопроводната 
мрежа, може да приемем, че огромната част от 
тях са изградени твърде отдавна и състоянието им 
не е по-добро от това на водопроводната мрежа.
Следователно и тук основният приоритет ще е 
не толкова изграждането на нови такива, а рехаби­
литацията на съществуващите. На база направени 
анализи се възприе тезата, че необходимите инвес­
тиции в тези съоръжения следва да се изчисляват 
като отношение спрямо общата инвестиция във 
водопреносната мрежа. Независимо че единичната 
цена за изграждане на дадено водохващане варира 
в широки граници в зависимост от вида му, прието 
е, че инвестициите за водохващанията представля­
ват 4 % от цялата инвестиция за водопроводната 
мрежа. Към тези инвестиции са добавени инвес­
тициите, необходими за завършване на СОЗ, взети 
от съответните ПУРБ, както следва:
· Дунавски район	
	
 – 35,9 млн. лв.
· Черноморски район	
 – 7,2 млн. лв.
· Източнобеломорски район	 – 32,9 млн. лв.
· Западнобеломорски район	 – 6,9 млн. лв.
· Общо за СОЗ за страната	  – 82,9 млн. лв.
При избора на сценарии бе взета предвид вза­
имната обвързаност с водопроводната мрежа и 
затова избраните сценарии са:
1. Сценарий 1: Запазване на сегашното състо­
яние на мрежата, без по-нататъшно влошаване по 
време на експлоатация – ниво на загуби на вода 
(средно 60 %) и брой на авариите на 1 км (средно 
1.09) – 107,0 млн. лв., и доизграждане на СОЗ – 82,9 
млн. лв., или общо 189,90 млн. лв.;
2. Сценарий 2: Подобрение на състоянието на 
мрежата – намаление на нивото на физическите 
загуби с 10 % и на броя на авариите на 1 км с 
40 % – 319,0 млн. лв., и доизграждане на СОЗ – 82,9 
млн. лв., или общо 401,90 млн. лв.;
3. Сценарий 3: Чувствително подобрение на 
състоянието на мрежата – намаление на нивото на 
физическите загуби с 30 % и на броя на авариите 
на 1 км с 90 % – 974 млн. лв., доизграждане на 
СОЗ – 82,9 млн. лв., или общо 1056,90 млн. лв.
2.2.3. Пречиствателни станции за питейни води
При определяне на броя на пречиствателните 
станции за пречистване на питейни води са използ­
вани основно данните от ВиК операторите, инфор­
мацията, събирана от МРРБ съгласно изискванията 
на Закона за водите и частично информация от 
Националния статистически институт.
Таблица 2.7. Брой на ПСПВ по Райони за ба­
сейново управление на водите
ПСПВ
в екс­
пло­
ата­
ция,
бр.
в
стро­
ител­
ство,
бр.
в про­
ектна 
готов­
ност и 
нужда 
от ак­
туали­
зация,
бр.
пред­
сто­
ящо 
про­
екти­
ране,
бр.
необ­
ходи­
мост 
от 
проек­
тира­
не,
бр.
1
Дунав­
ски ра­
йон
16
3
8
3
5
2
Черно­
морски 
район
3
1
2
0
1
3
Из­
точно­
бело­
морски 
район
21
2
7
3
3
4
Запад­
нобело­
морски 
район
9
1
2
0
1
 
Общо 
49
7
19
6
10
От таблицата се вижда, че 49 бр. ПСПВ са в 
експлоатация, 7 бр. ПСПВ са в строителство, 19 
бр. ПСПВ са в проектна готовност, 6 бр. ПСПВ 
са с предстоящо проектиране, а за 10 бр. ПСПВ 
има нужда от проектиране. Действащите ПСПВ 
в активите, въведени през периода 1960 – 1990 г., 
са амортизирани и подлежат на рехабилитация и 
модернизация. Анализът показва, че има нужда 
от изграждане на 35 нови ПСПВ, с което да се 
осигури питейна вода, отговаряща на изискванията 
на Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на 
водата, предназначена за питейно-битови цели.
Фиг. 2.4. Крива на цената за строителство на 
ПСПВ в млн. лв. според капацитета в l/s
Горната графика е получена след остойностяване 
на 24 от действащите ПСПВ в България според 
дебита (l/s) пречистена вода.