Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
4. редът за провеждане на прегледите и ре-
монтите на съоръженията.
Чл. 494. Извършването на каквито и да било
работи от неелектротехнически персонал, свър-
зани с обслужването на парници и оранжерии
от категория А, се допуска само при пълно из-
ключване на напрежението. Мрежата за общо
осветление може да не се изключва.
Чл. 495. Преди включването на електричес-
ки съоръжения в парници и оранжерии от кате-
гория А лицето, което обслужва електрифици-
раните парници и оранжерии, трябва да се убе-
ди, че в действащите участъци на парниците и
оранжериите няма хора, трябва да заключи
входовете и да окачи табелки “Под напреже-
ние”, “Опасно за живота!” и “Вход забранен”.
Чл. 496. Преди включване на електрически
съоръжения в парници и оранжерии от катего-
рия Б трябва да се съобщи на всички работни-
ци, които в това време се намират в парниците
и оранжериите, за предстоящото включване и
да се окачат на видни места табелки “Под нап-
режение” и “Опасно за живота!”.
Чл. 497. По време на прегледи на електричес-
ките уредби в парници и оранжерии с включено
електрическо отопление се забранява да се сва-
лят предупредителните табелки и предпазните
огради, да се прониква зад оградите, да се изтри-
ват, почистват и допират тоководещите части, да
се отстраняват откритите по тях неизправности.
Чл. 498. Помещенията на разпределителни-
те устройства и на груповите разпределителни
табла трябва да бъдат заключени. Кабелните
канали трябва да бъдат покрити.
Чл. 499. В електрифицираните парници (оран-
жерии) трябва да има схема на захранването на
всеки електрифициран участък, инструкция за
експлоатация и комплект защитни средства.
Забранява се да се правят каквито и да било
изменения в схемите на захранване на електри-
ческите парници без съгласуване с проектанта.
Раздел V
Облъчващи и йонизиращи електрически уредби
Чл. 500. Този раздел се отнася за техническа-
та експлоатация на уредби за ултравиолетово и
инфрачервено облъчване на животни и птици, за
йонизиране на въздуха в помещения за животни
и птици и за осветяване на разсад в оранжерии.
Чл. 501. Профилактичните прегледи и ремон-
тите на уредбите трябва да се извършват с пери-
одичност, установена от местни инструкции в
съответствие с инструкциите на производителя.
Чл. 502. (1) Включването и изключването
на електрическите уредби може да се разреши
на лицата, които обслужват животните и пти-
ците, ако тези лица имат първа квалификаци-
онна група в съответствие с нормативните ак-
тове по безопасност на труда.
(2) Обслужващият персонал трябва да се
инструктира периодично за безопасното и пра-
вилно ползване на електрическите уредби.
Чл. 503. Всички ремонтни работи в уредби-
те за йонизиране на въздуха, включително сме-
нянето на лампите, трябва да се извършват при
изключено напрежение.
Чл. 504. При експлоатация на облъчващите
и йонизиращите електрически уредби трябва
да се спазват указанията за безопасна работа на
производителя. На всеки обект трябва да бъдат
окачени правилата за безопасност при обслуж-
ване на тези уредби, както и инструкция за оказ-
ване на първа помощ при злополука.
Чл. 505. Забранява се извършването на вся-
какви работи в оранжерии и парници при
включени уредби за стимулиращо осветяване
на растенията.
Чл. 506. Външни огледи на оранжериите
(парниците) при включени уредби за осветява-
не могат да се извършват само от електромон-
тьор с диелектрични боти.
Раздел VI
Подвижни електрически централи (електро-
агрегати) в селскостопански обекти
Чл. 507. Този раздел се отнася за техничес-
ката експлоатация на подвижни електрически
централи (подвижни дизелови или бензинови
електрически агрегати), които се използват в
селскостопански обекти за електроснабдяване
на сезонни потребители на електрическа енер-
гия в полето (при силажиране, вършитба и др.),
а също и като резервни източници за електро-
снабдяване на животновъдни ферми и други от-
говорни потребители на електрическа енергия.
Чл. 508. (1) За осигуряване на бързо въвеж-
дане в действие на постоянно монтираните ре-
зервни електрически централи и през зимата се
препоръчва те да се монтират в отоплявани
помещения.
(2) Резервната електрическа централа тряб-
ва да бъде готова за пускане за не повече от
25 min. Пускането се осъществява съгласно
местните инструкции.
Чл. 509. През време на работа на автомати-
зираните агрегати не се изисква присъствие на
обслужващ персонал.
Чл. 510. След подаване на напрежение от
основния източник (от захранващата мрежа)
частично автоматизираната резервна електри-
ческа централа трябва да бъде спряна, като
автоматичните устройства изключват захран-
ваните от нея потребители.
Чл. 511. Ръчното превключване на потреби-
телите трябва да се извършва посредством прев-
ключватели, чрез които може да се подава зах-
ранващо напрежение само от мрежата или само
от резервната електрическа централа.
Чл. 512. Текущ ремонт на двигателите и ге-
нераторите на подвижните електрически цен-
трали с частично разглобяване на двигателите
и генераторите трябва да се извършва ежегод-
но, а основен ремонт—при необходимост, оп-
ределена от лицето, отговорно за техническата
експлоатация на енергообзавеждането, и във
време, когато вероятността за прекъсване на
електроснабдяването е най-малка или когато
прекъсването на електроснабдяването би при-
чинило минимални загуби.
Чл. 513. Периодични външни огледи и про-
верки на състоянието на резервните електри-
чески централи трябва да се извършват най-