Държавен вестник, бр. 61, 2023 г., стр. 21

БРОЙ  61	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  21  
съответствието на съоръженията под налягане, 
приета с Постановление № 91 на Министер­
ския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 33 от 2016 г.)“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В основния текст след думите „под наля­
гане са“ се добавя „стационарно монтирани“.
2. В т. 1:
а) в буква „а“ числото „8“ се заменя със „7“;
б) в буква „б“ думите „Постановление 
№ 210 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., 
ДВ, бр. 85 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 
от 2002 г., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 37 от 
2007 г.)“ се заменят с „Постановление № 47 
на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 23 
от 2016 г.)“.
3. Точка 2 се отменя.
4. В т. 3, буква „а“ числото „8“ се заменя 
със „7“.
5. В т. 4, буква „а“ числото „8“ се заменя 
със „7“.
6. В т. 5, буква „а“ числото „8“ се заменя 
със „7“.
7. В т. 6, буква „а“ числото „8“ се заменя 
със „7“.
8. Точка 7 се отменя.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. котли, съдове, работещи под наляга­
не, и тръбопроводи, монтирани на превозни 
средства;“.
2. В т. 5 запетаята и текстът след думите 
„приложение № 1“ се заличават.
3. Точка 7 се изменя така:
„7. газови уреди, чието съответствие е оце­
нено по реда на Наредбата за съществените 
изисквания и оценяване съответствието на 
газовите уреди от 2003 г., приета с Постановле­
ние № 250 на Министерския съвет от 2003 г. 
(отм., ДВ, бр. 9 от 2018 г.) или на Наредбата 
за съществените изисквания и оценяване 
на съответствието на уредите, захранвани с 
газово гориво, приета с Постановление № 10 
на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 9 
от 2018 г.).“
4. Създават се т. 8 – 13:
„8. бутилки, предназначени за дихателни 
апарати;
9. съоръжения, специално разработени за 
използване в ядрената техника, при повреда 
на които могат да се отделят радиоактивни 
продукти;
10. отоплителни тела и тръбопроводи в 
отоплителни инсталации с вода с изключение 
на посочените в чл. 2, т. 5 и 6;
11. бойлери за битово горещо водоснаб­
дяване;
12. оборудване, за което се прилагат разпо­
редбите на Европейската спогодба за междуна­
роден превоз на опасни товари по шосе (АDR), 
на Европейската спогодба за международен 
превоз на опасни товари по вътрешни водни 
пътища (АDN), на Правилника за междуна­
роден железопътен превоз на опасни товари 
(RID), на Международния кодекс за превоз 
на опасни товари по море (IMDG Code) или 
на Конвенцията за международно гражданско 
въздухоплаване;
13. оборудване, за което се прилага Наред­
бата за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на транспортируемо оборуд­
ване под налягане, приета с Постановление 
№ 271 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, 
бр. 78 от 2011 г.).“
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. В зависимост от степента на опас­
ност флуидите за съоръженията под налягане 
се разделят на група 1 и група 2 съгласно 
критериите в чл. 9, ал. 3 от Наредбата за 
съществените изисквания и оценяване на съ­
ответствието на съоръженията под налягане.“
§ 5. В чл. 10 се създава ал. 3:
„(3) Монтирането на предпазни клапани 
не е задължително за съдове, в които наля­
гането не се повишава от химични реакции, 
от загряване или от други източници, в слу­
чаите, когато:
1. изчислителното налягане на съда е 
по-голямо от налягането на източника, зах­
ранващ съда, при условие че източникът на 
захранването е снабден с предпазен клапан;
2. съдът се захранва с работна среда посред­
ством центробежна помпа или центробежен 
компресор, които при максимални обороти не 
създават в собствените нагнетателни щуцери 
максимално налягане, по-високо от изчисли­
телното налягане в съда.“
§ 6. В чл. 11, ал. 2, т. 2 думите „глава трета, 
раздел I“ се заменят с „глава втора“.
§ 7. В чл. 21, ал. 1 се правят следните 
изменения:
1. В т. 1 думите „БДС EN 25817:2001“ се 
заменят с „БДС EN ISO 5817“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. за тръбопроводи по чл. 2, т. 5 и 6 с 
максимална работна температура над 200 °С 
или максимално работно налягане над 1,6 
МРа, за които не се прилага Наредбата за 
съществените изисквания и оценяване на 
съответствието на съоръженията под наля­
гане – ниво на качество В по БДС EN ISO 
5817, освен дефекти с номера 1.3, 1.6, 1.8, 1.9, 
1.17; ниво на качество С, дефекти с номера 
1.22 и 1.23 са недопустими.“
§ 8. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „облицовката и зидария­та 
им трябва да се защитят“ се заменят с „об­
лицовката им трябва да е защитена“.
2. В ал. 3:
а) в т. 2 числото „0,07“ се заменя с „0,05“;
б) в т. 4 числото „115“ се заменя със „110“;
в) в т. 6 числото „0,07“ се заменя с „0,05“;
г) в т. 7 числото „115“ се заменя със „110“.