Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 74

СТР.  74	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
(2) При определяне на разстоянията по ал. 1 
сградите от класове на функционална пожарна 
опасност Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 се приравняват към 
категория по пожарна опасност Ф5В.
(3) При определяне на разстоянието между 
сградите и съоръженията се отчита разстоя-
нието между най-близките им външни стени. 
Разстоянието може да се увеличава, като се 
отчита размерът на изпъкналите елементи на 
сградите, при условие че елементите са из-
пълнени от строителни продукти с класове по 
реакция на огън D, E и F.
(4) Разстоянията по ал. 1 се отнасят и за 
успоредните крила на П-oбразни сгради, ако 
площта им превишава допустимата площ съ-
гласно табл. 6.
(5) При определяне на разстоянието по-
между им сградите с незащитени стоманени 
конструкции се приравняват към IV степен на 
огнеустойчивост.
Чл. 406. Минималните разстояния между 
сградите не се нормират, ако:
1. площта на две и повече сгради не преви-
шава допустимата площ между брандмауерите, 
като се имат предвид най-пожароопасното 
производство и сградата с най-ниска степен 
на огнеустойчивост (в случай че застроената 
є площ е до 50 % от допустимата за такива 
сгради);
2. стената на по-високата сграда на 5 m във 
вертикално направление и на 1 m в хоризон-
тално направление от контурите на по-ниската 
сграда е брандмауер;
3. стената на по-ниската сграда е брандмауер 
и покривът є е изпълнен от строителни про-
дукти с клас по реакция на огън не по-нисък 
от А2 и е с минимална огнеустойчивост R60 
в частта на изискващото се отстояние между 
двете сгради съгласно табл. 39;
4. сградите са оборудвани с автоматични 
пожарогасителни инсталации.
Чл. 407. Не се допуска в подземните етажи 
на сградите да се предвиждат производства и 
складове от категории по пожарна опасност 
Ф5А и Ф5Б.
Раздел II
Сгради и съоръжения в промишлеността  (хи-
мическа и др.) от подклас на функционална 
пожарна опасност Ф5.1 
Чл. 408. (1) Минималните разстояния от 
сгради на закрити технологични инсталации 
до съседни сгради и съоръжения се определят 
съгласно табл. 39.
(2) Минималните разстояния от открити и 
технологични инсталации навесен тип до сгради 
и съоръжения, разположени на територията на 
строежа, се определят съгласно табл. 40.
Таблица 40
№ по 
ред
Сгради и съоръжения, до кои-
то се определят разстоянията
Минимално разстояние 
от най-близкото съоръ-
жение на технологич-
ната инсталация, m
Забележка
1
2
3
4
1.
Открити и закрити техноло-
гични инсталации в района на 
същия квартал независимо от 
мощността им
25
-
2.
Открити и закрити техноло-
гични инсталации, ползващи 
открит огън
40
-
3.
Открити и закрити технологич-
ни инсталации и други подобни 
обекти в района на съседен 
квартал
50
Допуска се разполагане на пътища, ин-
женерни мрежи, естакади и др. в ивицата 
от 50 m
4.
Междинни надземни резервоари 
за ЛЗТ и ГТ
30
Разстоянието се намалява, както следва:
– с 50 % – при подземни междинни ре-
зервоари;
– с 30 % – при междинни резервоари за 
продукти с пламна температура над 120°С;
– с 15 % – при междинни резервоари за 
продукти с пламна температура над 61°С
5.
Междинни резервоари за втеч-
нени газове
40
Разстоянието от инсталации, при които 
се използва открит огън (тръбни пещи и 
др.), е най-малко 100 m
6.
Резервоари с втечнени газове
Съгласно подразделите за складове за 
втечнени горими газове на раздел ІІІ