Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 61

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  61
(2) Единият от водоизточниците по ал. 1 се
предвижда с дебит, при който се осигурява вод-
но количество съгласно изискванията на чл. 200.
(3) Водоснабдяване от един водоизточник се
разрешава по изключение, когато се предвиж-
дат дублиращи съоръжения за провеждане на
водното количество съгласно чл. 200.
Чл. 203. (1) Всички водоизточници се проек-
тират така, че при работа в специални условия
да могат да се херметизират и да се монтират
филтри на тръбите за засмукване на въздуха.
(2) При невъзможност за херметизиране на
водоснабдителни системи за населени места от
V до VIII категория се допуска привеждане на
отделни местни чешми и кладенци за работа
при специални условия.
Раздел III
Водопроводи и съоръжения
Чл. 204. (1) Шахтите на въздушниците по
водопроводите и безнапорните разпределител-
ни шахти се проектират херметизирани.
(2) Вентилационните инсталации на шахти-
те по ал. 1 се оразмеряват за максималния де-
бит изпускан или засмукван въздух.
(3) Допуска се шахтите на изпразнителите,
удароубивателите и напорните разпределител-
ни шахти да не се херметизират.
Чл. 205. На външни чешми, свързани с во-
допроводната мрежа, се предвиждат възвратни
клапи.
Чл. 206. (1) На сградните водопроводни от-
клонения и на водопроводните отклонения за
производствени сгради се предвиждат възврат-
ни клапи.
(2) За елементи на водопроводната мрежа,
непредназначени за работа при специални ус-
ловия, се предвиждат спирателни кранове за
изолиране (при необходимост).
Чл. 207. (1) Строителните отвори (външни и
вътрешни врати, прозорци, преливни и изпраз-
нителни тръби и др.) на напорните резервоари
се херметизират.
(2) На вентилационната система се предвиж-
да филтър за водната и арматурната камера по-
отделно или общо за водно количество с обем
до 50 m3.
(3) На преливната система на напорните
резервоари се предвижда воден затвор с висо-
чина най-малко 0,5 m.
(4) Когато водоснабдителната система е хер-
метизирана, а резервоарът не може да се херме-
тизира, се предвижда обходна тръбна връзка с
диаметър, равен на диаметъра на довеждащия
водопровод.
Чл. 208. (1) При невъзможност за защита на
водоизточниците и външните водопроводи се
предвиждат спирателни кранове за преустано-
вяване на притока на вода и за използване на
резервирания обем.
(2) При незащитена водопроводна мрежа във
водоснабдяваната територия или при недоста-
тъчен приток на вода към напорния резервоар
се проектират спирателни кранове за цялостно
изолиране на резервоара и водоснабдителната
система.
Чл. 209. При невъзможност за осигуряване на
вода за отделни малки потребители се предвиж-
да дневен резерв от подземни водоизточници по
15 l/жител в продължение на три денонощия.
Раздел IV
Помпени станции
Чл. 210. (1) Помпените станции първи по-
дем задължително се херметизират.
(2) Помпените станции втори подем се про-
ектират залети. В зависимост от предназначе-
нието им, за да работят при специални условия,
помпените станции се херметизират изцяло или
частично.
(3) Херметизираните помпени станции се
проектират с принудителна нагнетателно-сму-
кателна вентилационна инсталация, осигурява-
ща 12-кратен въздухообмен в машинната зала и
6-кратен въздухообмен в останалите помещения.
Чл. 211. Помпените станции се осигуряват с
двойно електрозахранване от два независими
източника на електрическа енергия, като за
основните помпени станции се предвиждат и
дизелови електродвигатели.
Раздел V
Пречиствателни станции
Чл. 212. (1) Пречиствателни станции се про-
ектират за пречистване на водите от радиоак-
тивни, химични или бактериологични замър-
сители само когато няма естествено защитени
подземни водоизточници с необходимия дебит.
(2) Когато няма възможност за привеждане
на пречиствателната станция за работа при спе-
циални условия, се предвиждат средства за включ-
ване на нестационарни пречиствателни станции.
Чл. 213. (1) В технологията за пречистване
на водите в пречиствателните станции, пред-
назначени за работа при специални условия, се
включва третиране на химичните и бактерио-
логичните замърсители съгласно заданието за
изработване на инвестиционния проект.
(2) При проектиране на пречиствателни стан-
ции, предназначени за работа при специални ус-
ловия, се предвиждат съоръжения за изваждане и
обезвреждане на утайки, съдържащи опасни ве-
щества, в съответствие с изискванията на норма-
тивните актове за управление на отпадъците.
Г л а в а  д е в е т а
ПЛОЩАДКИ, СЪОРЪЖЕНИЯ, КОНСТРУК-
ЦИИ И ИНСТАЛАЦИИ. АВТОМАТИЗАЦИЯ
И УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛ-
НИТЕ СИСТЕМИ
Раздел I
Площадки
Чл. 214. (1) Площадките на пречиствателни-
те станции и съоръженията на водоснабдител-
ните системи се проектират при спазване на: