Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Ч А С Т  В Т О Р А
ПРОЕКТИРАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИ
СИСТЕМИ
Г л а в а  п ъ р в а
ВОДОСНАБДИТЕЛНИ НОРМИ. ОРАЗМЕРИ-
ТЕЛНИ ВОДНИ КОЛИЧЕСТВА. НАПОР ВЪВ
ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА
Чл. 15. Водоснабдителните системи на ур-
банизираните територии (населени места и се-
лищни образувания) се оразмеряват в съответ-
ствие със:
1. питейно-битовите нужди на населението;
2. потребностите от вода при извършване на:
а) дейности за обществено обслужване;
б) производствени дейности;
3. правилата и нормативите за пожарна и
аварийна безопасност.
Чл. 16. (1) Броят на потребителите на вода
се определя в края на експлоатационния пери-
од въз основа на действащия устройствен план
на населеното място или селищното образува-
ние, като се отчитат прирастът на населението
и всички предвидени промени при потреблени-
ето на вода на глава от населението.
(2) В случаите, когато експлоатационният
период по ал. 1 е по-дълъг от този на действа-
щия устройствен план на населеното място или
селищното образувание или няма действащ ус-
тройствен план, броят на населението се опре-
деля въз основа на естествения прираст на на-
селението за срок 50 години.
Чл. 17. (1) Необходимото средноденощно
потребление на вода за конкретна урбанизира-
на територия се определя въз основа на:
1. предвижданията на действащите устрой-
ствени схеми и планове за социално, икономи-
ческо, инженерно-техническо и териториално
развитие на водоснабдяваната урбанизирана
територия;
2. вида и броя на потребителите на вода в
урбанизираната територия;
3. проучванията за необходимите водни ко-
личества за производствени сгради съгласно
технологията на производство в тях, норматив-
ните актове за здравословни и безопасни усло-
вия на труд и санитарно-хигиенните изисквания;
4. актуални данни за потреблението на вода,
предоставени от операторите на водоснабдител-
ните и канализационните системи, които об-
служват урбанизираната територия;
5. допълнителни измервания на водопотреб-
лението и проучвания за водоснабдяваната ур-
банизирана територия.
(2) Когато няма актуални данни и/или не са
извършени подробни измервания, необходимо-
то средноденонощно водно количество (в т.ч.
разход на вода за домакински нужди и за об-
ществено-обслужващи сгради) се приема 150—
250 l на човек за денонощие в зависимост от
местните социални и климатични условия. При
проектиране на водоснабдителни системи в
курортни комплекси се допуска това количест-
во да е до 450 l на човек за денонощие. Разходи-
те за производствени и специални нужди се
определят допълнително след извършване на
проучванията по ал. 1, т. 3 и се прибавят към
приетото средноденонощно водно количество
на човек за денонощие.
(3) Водните количества за специални обек-
ти на Министерството на отбраната и на Ми-
нистерството на вътрешните работи се опреде-
лят със заданието за изработване на инвестици-
онния проект.
(4) Водоснабдителните норми за селскосто-
пански животни, отглеждани в личните стопан-
ства, както и за животни, отглеждани в про-
мишлени условия, се определят при спазване
изискванията на Нормите за проектиране на
животновъдни и птицевъдни сгради, отпечата-
ни в Бюлетина за строителство и архитектура
(БСА), кн. 3 от 1986 г.
(5) Коефициентът на денонощна неравномер-
ност се определя след извършване на проучва-
нията по ал. 1. Когато няма актуални данни и/
или не са извършени подробни измервания, той
е в границите от 1,5 за урбанизирани територии
с повече от 10 000 жители до над 2 за урбанизи-
рани територии с по-малко от 2000 жители.
(6) Максималното часово водно количест-
во се определя, както следва: от два пъти сред-
ното часово водно количество за урбанизира-
ни територии с повече от 10 000 жители до пет
пъти средното часово водно количество за ур-
банизирани територии с по-малко от 2000
жители.
(7) Максималното часово водно количество
може да се променя в съответствие с проучва-
нията по ал. 1, т. 3, като се отчита и влиянието
на концентрираните потребители на вода за
производствени и други специални нужди.
(8) За курортните комплекси коефициенти-
те на денонощна и часова неравномерност мо-
гат да се определят със заданието за изработва-
не на инвестиционния проект съгласно проуч-
ванията по ал. 1.
Чл. 18. Техническите загуби на вода (l/s) във
водоснабдителната система се приемат до 20 %
от средноденонощното потребление в зависи-
мост от включените елементи на системата и
се прибавят към максимално денонощния и
максимално часовия разход на вода, без да се
умножават с коефициентите на денонощна и
часова неравномерност.
Чл. 19. Необходимите водни количества за
пожарогасене се предвиждат за продължител-
ност на пожарогасенето 3 h, като общият раз-
ход на вода за пожарогасене в урбанизираните
територии се определя съгласно нормите за
пожарна безопасност.
Чл. 20. (1) Водопроводите и техните съоръ-
жения от водохващането до регулиращото во-
донапорно съоръжение се оразмеряват за вод-
но количество, получено като сума от макси-