Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 77

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
2. вътрешен преглед в достъпните места;
3. изпитване на якост.
Чл. 272. При техническите прегледи по
чл. 265, ал. 1, т. 7 или 8 се извършва:
1. външен преглед, и/или
2. вътрешен преглед в достъпните места,
и/или
3. изпитване на якост.
Чл. 273. (1) При външния преглед на съоръ-
жението под налягане в зависимост от вида му
се проверява:
1. съответствието му с документите, предос-
тавени на органите за технически надзор при
регистрацията му и/или при извършени ремон-
ти и преустройства;
2. наличието на документи, които удосто-
веряват извършването на проверки на изправ-
ното действие и настройката на предпазните
клапани;
3. външната повърхност на съоръжението за
наличие на корозия, пукнатини, деформации и
други дефекти, които могат да се установят
визуално без използване на специализирани
уреди, при което ползвателят е длъжен да сне-
ме частично или изцяло външната изолация на
съоръжението по искане на проверяващия, ко-
ето може да бъде мотивирано от резултатите от
предишни технически прегледи, наличието на
видими дефекти на изолационното покритие,
на корозионно активни вещества в атмосфера-
та около съоръжението и др.;
4. за недопустимо изместване или повреда
на свързващи съединения, опори, укрепващи
елементи, фланцови и други съединения;
5. наличието на неизправности на устройст-
вата за безопасност, арматурата, средствата за
измерване и другите уреди;
6. наличието на видими повреди или дефек-
ти на фундаментите, фундаментните болтове,
подпорите, външната изолация и обшивката,
обслужващите стълби и площадките и другите
елементи, присъединени към съоръжението
под налягане;
7. съответствието на електрохимичната за-
щита с проекта, когато тя е предвидена в инвес-
тиционния проект за монтажа им;
8. дали ползвателят е документирал извър-
шените измервания, изследвания или изпитва-
ния на активната електрохимична защита, ако
такава е предвидена в инвестиционния проект,
и съответствието на получените при измерва-
нията стойности на контролираните парамет-
ри с посочените в БДС 15705;
9. наличието на документи, удостоверяващи
изправното действие на заземителната и мъл-
ниезащитната инсталация.
(2) Проверката по ал. 1, т. 3 може да не се
извършва на монтирани подземно, полуподзем-
но или засипани с почва, пясък или други ве-
щества съдове под налягане, ако са изпълнени
следните условия:
1. за съдове, които са защитени от корозия
чрез диелектрично покритие и не са защитени
чрез активна електрохимична защита—ползва-
телят е представил документи, удостоверява-
щи, че в едномесечен срок преди прегледа:
а) са извършени измервания и изпитвания,
резултатите от които доказват, че не е нару-
шена целостта на антикорозионното покри-
тие, или
б) е извършен безразрушителен контрол на
стените и заварените съединения на елементи-
те на съда, подложени на налягане, при който:
аа) в нито една точка не са измерени дебели-
ни на стените на съда, по-малки от минимално
допустимите в техническата му документация,
а ако такива не са посочени в нея—по-малки от
установените по изчислителен метод;
бб) в заваръчните шевове на съда не са кон-
статирани несъвършенства, които превишават
допустимите нива на качество според заваръч-
ните несъвършенства, определени в техничес-
ката документация за производството му; кога-
то в документацията не са определени допусти-
мите нива на качество, те трябва да съответст-
ват на регламентираните в нормативния акт и/
или стандарта, който е бил в сила по време на
производството на съоръжението;
2. за съдове, които са защитени от корозия и/
или електрокорозия чрез диелектрично покри-
тие и активна електрохимична защита—ако
ползвателят представи документи:
а) удостоверяващи изправното действие на
електрохимичната защита през целия срок на
експлоатация на съда, или
б) удостоверяващи, че в едномесечен срок
преди прегледа са извършени измервания и
изпитвания, резултатите от които доказват, че
не е нарушена целостта на антикорозионното
покритие.
(3) Резултатите от външния преглед се счи-
тат за удовлетворителни, ако не са установени
несъответствия с техническата документация
на съоръжението под налягане, нарушения на
изискванията на наредбата или неизправности,
повреди или дефекти.
Чл. 274. (1) За извършване на вътрешен прег-
лед на съоръжение под налягане по чл. 2, т. 1, 3
и 4 ползвателят е длъжен да осигури:
1. прекратяване на експлоатацията му;
2. охлаждането му до температурата на окол-
ната среда;
3. пълно отстраняване на работния флуид от
всички вътрешни пространства;
4. поставяне на глухи фланци на всички вхо-
дящи и изходящи тръбопроводи;
5. почистването му от утайки, наслоявания,
неизпарили се остатъци от работния флуид и др.;
6. продухване на съда с инертен газ—за съдо-
ве за флуиди от група 1;