Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 23

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  23   
3. Таблица 3 се изменя така:
„Таблица 3
Степен 
на огне­
устойчи­
вост на 
сградите
Минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи на сградите
колони 
и рамки
външни 
и вът­
решни 
носещи 
стени
вътреш­
ни не­
носещи 
стени
стени на 
евакуа-
ционни 
коридо­
ри и 
фоайета
между-
етажни 
преград­
ни кон­
струк-
ции 
стени на 
стъл­би­
ща
площад­
ки и 
рамена 
на стъл­
бища
покрив 
със за­
щита 
съгласно 
колона 6
покрив 
без за­
щита 
съгласно 
колона 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Крите­
рии за 
огне-
устойчи­
вост
R
REI
EI
EI
REI
EI
R
R или 
RE
R или 
RE
I
120
120
30
60
90
120
90
не се 
нормира
60
II
90
90
30
60
60
90
60
не се 
нормира
45
III
45
45
15 
30
45
45
45
не се 
нормира
30
IV
30
30
15 
15 
15 
30 
30
не се 
нормира
15 
V
не се нормира
Забележки:
1. Когато подземните етажи в сградите са повече от един, конструктивните елементи на подземните 
етажи се изпълняват с огнеустойчивост, съответстваща на допустимата за сградата, но не по-ниска от 
изискващата се за сгради от II степен на огнеустойчивост.
2. Изискването за класа по реакция на огън на строителните продукти, от които са изработени кон­
структивните елементи, е съгласно чл. 14, ал. 10.
3. Минималните изисквания към конструктивните елементи на външните открити евакуационни стъл­
бища са определени в чл. 51.
4. За сгради с максимална височина на пребиваване на хора до 15 m се разрешава стълбищата да бъдат 
изпълнени от пожаронезащитени стоманени конструкции, ако стълбищата в сградите от I до IV степен 
на огнеустойчивост са затворени в шахти с минимална огнеустойчивост на стените REI 120 и със защита 
на отворите в шахтите със самозатварящи се димоуплътнени врати или капаци с огнеустойчивост ЕI 90.
5. За външни носещи стени вместо критериите за огнеустойчивост REI се допуска използването на 
критериите REW с определените класове по колона 3.
6. За едноетажни сгради с метални носещи конструкции минималната огнеустойчивост на хоризонтал­
ните носещи елементи (греди и ригели) се приема по колона 10.
7. При двуетажни и многоетажни сгради минималната огнеустойчивост на вертикалните конструктивни 
елементи, носещи само покрива, се определя по колона 10.
8. Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на междинните нива 
и полунива по чл. 13, ал. 7, т. 2, както и на стълбищата, водещи към тях, в случай че през същите нива и 
стълбища не преминават евакуационни пътища от съседни етажи.
9. Допуска се да не се нормира огнеустойчивостта на конструктивните елементи на етажи по чл. 13, ал. 7, 
т. 3 с площ до 100 m2, както и на стълбищата, водещи към тях, в случай че през същите етажи и стълбища 
не преминават евакуационни пътища от съседни етажи.
10. В строежи от класове на функционална пожарна опасност Ф1 – Ф4 се допуска да не се нормира 
огнеустойчивостта на конструктивните елементи на стълбища, които свързват не повече от два етажа и са 
предназначени за евакуация на не повече от 5 човека.
11. Когато покривът е предвиден със защита с преградна конструкция съгласно колона 6, но в същата 
преградна конструкция е предвиден отвор, отворът се защитава с врата или капак с минимална огнеустой­
чивост, съответстваща на огнеустойчивостта на преградната конструкция.
12. Елементите, които не са част от конструкцията на сградата, но с тях са обособени помещения 
и/или междинни нива и полунива с обща площ над 200 m2 в обема на пожарния сектор, следва да бъдат с 
огнеустойчивост по табл. 3, съответстваща на изискващата се огнеустойчивост за конструктивните елементи 
на сградата (или частта от нея съгласно чл. 12, ал. 1), в която са разположени (с изключение на стелажи, 
както и на пътеки за обслужване на съоръжения).
13. Асансьорите се предвиждат в асансьорни шахти, проектирани с плътни стени с минимална огне­
устойчивост съгласно колона 7 (с изключение на фасадните стени). Допуска се асансьорите да не бъдат 
предвидени в асансьорни шахти или да не се нормира огнеустойчивостта на стените на асансьорните шахти, 
когато асансьорите са разположени в обема на стълбищни клетки, проектирани съгласно чл. 47, както и в 
случаите, при които асансьорите свързват 2 етажа. Изискванията за огнеустойчивостта на остъкляванията на 
панорамните асансьори към атриуми са определени в чл. 304, а изискванията за проектиране на асансьорите