Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 47

Б Р О Й  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  47
б) които не попадат в обхвата на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване съот-
ветствието на съоръженията под налягане;
6. метални тръбопроводи за транспортиране
на гореща вода с температура над 110°С и на кои-
то произведението от максималното допустимо
налягане в мегапаскали и номиналния диаметър
в милиметри е по-голямо от числото 100:
а) съгласно чл. 8, ал. 1, т. 4, буква “б” от На-
редбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на съоръженията под налягане;
 б) които не попадат в обхвата на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване съот-
ветствието на съоръженията под налягане;
7. пълначни станции за сгъстени, втечнени и
разтворени под налягане газове.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. съдовете за въздух на спирачните системи
на подвижен железопътен състав, автомобили
и други превозни средства;
2. котлите и тръбопроводите, монтирани на
превозни средства;
3. преносимите пожарогасители;
4. съоръженията по чл. 2 със специално пред-
назначение за Министерството на отбраната;
5. съоръженията под налягане, посочени в
приложение № 1, пуснати на пазара на Репуб-
лика България преди влизането в сила на на-
редбата;
6. барокамери и други съдове, предназначе-
ни за пребиваване на хора в тях.
Чл. 4. В зависимост от степента на опасност
флуидите за съоръженията под налягане се раз-
делят на две групи:
1. група 1—флуиди, които съгласно Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества и препарати се класифицират в една от
следните категории: експлозивни, изключител-
но запалими, лесно запалими, запалими, силно
токсични, токсични или оксидиращи;
2. група 2—всички останали флуиди, непосо-
чени в т. 1.
Чл. 5. Изискванията на наредбата не се при-
лагат при производството и пускането на паза-
ра на съоръженията под налягане по чл. 2, т. 3,
буква “б”, т. 4, буква “б”, т. 5, буква “б” и т. 6,
буква “б”, чието устройство отговаря на нацио-
налните изисквания на друга държава—членка
на Европейския съюз, на Турция или на държа-
ва—страна по Споразумението за Европейско-
то икономическо пространство.
Ч А С Т  В Т О Р А
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПРАВИЛА И
НОРМИ ЗА УСТРОЙСТВО НА СЪОРЪЖЕ-
НИЯ ПОД НАЛЯГАНЕ
Г л а в а  п ъ р в а
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ
Чл. 6. Изискванията на тази глава се отна-
сят за съоръженията под налягане по чл. 2, т. 3,
буква “б”, т. 4, буква “б”, т. 5, буква “б” и т. 6,
буква “б”.
Чл. 7. (1) Съоръженията под налягане тряб-
ва да се проектират за натоварвания, съобразе-
ни с предназначението им и с предвидимите
условия за експлоатация, като се вземат под
внимание най-малко следните фактори:
1. вътрешното и външното налягане на флу-
ида при тяхната експлоатация и при условия на
изпитване;
2. максималната работна температура на
флуида в съоръжението;
3. масата на съоръжението и на флуида в
него при работни условия и при условия на
изпитване;
4. натоварванията, предизвикани от движе-
нието на транспортни средства, ветровото и
сеизмичното натоварване;
5. силите и моментите на противодействие,
предизвикани от опорите, присъединителните
елементи и др.;
6. корозията, ерозията и умората на мате-
риала;
7. анкерирането или засипването на тръбо-
провода;
8. изтласкващата сила срещу изплуване на
тръбопровода;
9. слягането от минни разработки или еро-
зия на почвата;
10. натоварванията от свлачищни процеси
и от придвижващи се насипи, диги и други по-
добни;
11. случайно възникнали натоварвания от
включване на устройства за непосредствено
ограничаване на налягането, вибрации, неста-
ционарни температурни режими и други.
(2) При проектирането трябва да се отчетат
натоварванията, които могат да действат ед-
новременно, като се вземе предвид вероятност-
та за едновременното им появяване.
(3) Необходимата якост на елементите на
съоръженията под налягане трябва да се опре-
деля по изчислителен метод.
Чл. 8. (1) При проектирането на съоръже-
ния под налягане трябва да се използват кое-
фициенти на сигурност, определени по подхо-
дящи методи, които осигуряват достатъчни
граници на безопасност и недопускане на ава-
рии, когато съоръжението под налягане се
експлоатира в съответствие с инструкцията
на производителя.
(2) Коефициентът на якост на заваръчните
шевове на съоръженията под налягане не тряб-
ва да превишава:
1. 1,0—за съоръженията под налягане, на
заварените съединения на които се предвиж-
да да се извършат механични изпитвания и
изпитвания без разрушаване, за потвържда-
ване, че всички заварени съединения са с до-
пустими нива на качеството според заваръч-
ните несъвършенства;
2. 0,85—за съоръженията под налягане, за-
варените съединения на които подлежат на из-
вадково изпитване без разрушаване;