Държавен вестник, бр. 8, 2016 г., стр. 108

СТР.  108	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  8
табела може да се използва и врата със стък-
лено прозорче. При усилен трафик на товарни 
камиони в тунела двата ръчни пожарогасите-
ля могат да се предвидят с до 9 kg прах всеки.
Чл. 501. При отваряне на вратата на шка-
фа за изваждане на пожарогасител се включ-
ват жълтата мигаща светлина на аварийната 
станция, както и жълтата мигаща светлина 
на светофарната уредба на входа на тунела. 
В пункт с 24-часово дежурство се получава 
информация за мястото, откъдето е взет по-
жарогасител. Индикаторът угасва едва кога-
то пожарогасителят бъде поставен отново на 
мястото му. Обратното поставяне на пожаро-
гасителя трябва да е възможно само с помощ- 
та на специален ключ, който се съхранява от 
персонала по експлоатацията на тунела. По 
този начин се предотвратява поставянето об-
ратно на празен пожарогасител.
Чл. 502. Съоръженията за доставка на вода 
за пожарогасене в тунела включват:
1. източник на вода и свързващи външни 
тръбопроводи;
2. помпена станция с помпени агрегати;
3. противопожарен водопровод за гасене в 
тунела;
4. места на свързване с пожарни хидранти;
5. места за пълнене.
Чл. 503. За сгради и съоръжения извън ту-
нела водоснабдяване за пожарогасене се про-
ектира съгласно Наредба № Із-1971 от 2009 г. 
на МВР и МРРБ.
Чл. 504. Всеки тунел трябва да разполага с 
воден резерв за гасене на пожар в постоянно 
напълнен резервоар за вода за противопожар-
ни нужди, наричан по-нататък „противопожа-
рен резервоар“. Полезният обем на резервоара 
се изчислява по необходимия разход на вода 
за гасене на пожар в тунела в продължение на 
120 min, но не може да е по-малък от 160 m3. 
Противопожарните резервоари се разполагат 
на разстояние не по-голямо от 150 m от шах-
тата или портала, по който водата се подава в 
тунела. При проектиране противопожарните 
резервоари се предвиждат в места, удобни за 
направата на подходи за противопожарни ав-
томобили. Към резервоарите се предвиждат 
съоръжения за директно засмукване на вода 
от автомобилите.
Чл. 505. Противопожарните резервоари се 
захранват с вода от два независими източни-
ка, всеки от които с дебит най-малко 40 m3/h 
(11 dm3/s). При обоснована технико-икономи-
ческа целесъобразност се допуска захранва-
нето на резервоара с вода само от един из-
точник. Полезният обем на резервоара в този 
случай се изчислява по разхода на вода за по-
жарогасене в продължение на 3 часа, но този 
обем не може да е по-малък от 240 m3.
Чл. 506. Противопожарният воден резерв 
отговаря на полезния обем на резервоара. 
Водата за противопожарния резерв в резер-
воара може да се доставя от водопроводната 
мрежа, от езеро, река или постоянно водо-
хранилище. Собственикът или операторът 
на водоизточника и водопроводната мрежа 
трябва да потвърдят осигуряване на необхо-
димите характеристики на водопроводната 
мрежа до резервоара – качество на водата, 
наличност на водата във всеки един момент 
към необходимото общо водно количество, 
налягане и дебит.
Чл. 507. Използваният противопожарен во-
ден резерв се възстановява по време на израз- 
ходването му. Забранено е противопожарният 
воден резерв да се използва за други нужди 
освен за гасене на пожар.
Чл. 508. За тунели с дължина, по-малка от 
400 m, се допуска при порталите да се поддър-
жа воден резерв от 80 m3 в цистерни за гасене 
на пожар.
Чл. 509. Тунели с дължина над 400 m се 
проектират с водопровод за гасене при пожар, 
който да работи постоянно пълен с вода и да е 
обезопасен срещу замръзване и корозия (БДС 
EN ISO 1461 „Горещопоцинковани покрития 
на готови продукти от чугун и стомана. Тех-
нически изисквания и методи за изпитване“).
Чл. 510. Всяка тръба на тунел, който е 
по-дълъг от 400 m, трябва да има противо-
пожарен водопровод. Ако противопожарният 
водопровод има две разклонения, те трябва 
да образуват сключен водопровод (затворен 
пръстен) за захранване от двете страни на 
пръстена. Водопроводи, които използват съо-
ръжения за повишаване на налягането, трябва 
да са пълни с вода и под напор, който поз-
волява включване към пожарните хидранти. 
Помпите се включват автоматично при пада-
не на налягането в мрежата.
Чл. 511. Противопожарният водопровод, 
включително арматурата и предпазното обо-
рудване, се защитават срещу замръзване и 
корозия. Диаметърът на противопожарния 
водопровод се оразмерява по условията на 
чл. 512 и 513, но не може да е по-малък от 
DN100 mm. Противопожарният водопровод 
се оцветява с опознавателен червен сигнален 
цвят.
Чл. 512. Максималното хидростатично на-
лягане в противопожарния водопровод не 
трябва да превишава 1,2 mPa при всяко мяс-
то за свързване – при пожарните хидранти и 
хидрантите за пълнене. Работното налягане 
в противопожарния водопровод не трябва да 
спада под 0,6 mPa в най-неблагоприятно раз-
положения хидрант, когато в същото време се 
черпи вода от два други хидранта.
Чл. 513. Противопожарните водопроводи, 
които се инсталират във всяка тръба на ту-
нела, се оразмеряват за осигуряване на во-
ден дебит 80 m3/h (22 dm3/s) и хидростатично 
налягане в мястото на свързване до 1,2 mPa 
за всеки пожарен хидрант. Налягането в про-
тивопожарния водопровод не трябва да спада