Държавен вестник, бр. 80, 2004 г., стр. 23

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  23
Чл. 118. (1) Процедурите за извършване на
изпитванията определят начина за въвежда-
не в експлоатация на всяка конструкция, сис-
тема или компонент, като следват процеду-
рите за нормална експлоатация с цел тяхното
верифициране.
(2) Процедурите включват цел на изпитва-
нето, методи и дейности за неговото изпълне-
ние, необходими, начални и гранични усло-
вия, необходимо оборудване и персонал, кри-
терии за успешно изпълнение на изпитване-
то, ред за документиране на резултатите от
изпитването.
(3) Процедурите са неразделна част от доку-
ментите на системата за управление на качес-
твото и предвиждат предприемане на мерки при
получаване на неочаквани резултати или отк-
лонения от проектните изисквания.
Чл. 119. (1) Преди началото на зареждане на
активната зона с ядрено гориво трябва да бъдат
монтирани, изпитани и работоспособни систе-
мите, важни за безопасността, необходими за
този етап, и да бъдат проведени изпитвания за
определяне характеристиките на топлоносите-
ля на реактора.
(2) Преди първоначалното достигане на кри-
тично състояние на ИР се провеждат функцио-
нални изпитвания на конструкциите, системи-
те и компонентите, важни за безопасността, за
потвърждаване изпълнението на предвидените
функции и проектните характеристики.
(3) Поетапното усвояване на мощността се
извършва след успешни неутронно-физични
експерименти, изпитване ефективността на
биологичната защита, калибриране на органи-
те за управление на ИР и определяне влиянието
на топлоносителя, отражателя и експеримен-
талното оборудване върху реактивността.
(4) При въвеждане в експлоатация на ИЯИ
експлоатиращата организация извършва радиа-
ционен контрол на помещенията, площадката,
радиационнозащитната и наблюдаваната зона.
Раздел IV
Експлоатация
Чл. 120. (1) При нормална експлоатация
всички физически бариери трябва да са рабо-
тоспособни, а всички нива на защита да се на-
мират в състояние на готовност. При устано-
вена неработоспособност на физическа барие-
ра или липса на готовност на ниво на защита
ИР трябва да бъде спрян и приведен в безопас-
но състояние.
(2) Неработоспособността на физическа ба-
риера или неготовността на ниво на защита в
определени експлоатационни състояния тряб-
ва да са обосновани в проекта на ИЯИ.
Чл. 121. (1) За осигуряване поддържането на
нивата на защита на физическите бариери в
състояние на готовност експлоатацията на ИЯИ
се осъществява в съответствие с предели и ус-
ловия за експлоатация.
(2) Пределите и условията за експлоатация
трябва да са определени и обосновани на базата
на проекта, анализите на безопасността и из-
питванията при въвеждане в експлоатация и
периодично и при необходимост да се прераз-
глеждат за отразяване на експлоатационния
опит, извършените изменения в КСК, важни за
безопасността, новите анализи на безопасност-
та и развитието на науката и технологиите.
Чл. 122. (1) Пределите и условията за експ-
лоатация обхващат всички експлоатационни
състояния на ИЯИ, включително работа на
мощност, подкритично състояние на реактора,
презареждане на активната зона и всички пре-
ходни между тези състояния режими на работа
и включват като минимум:
1. предели и условия за безопасност;
2. стойности на параметрите за сработване
на системите за безопасност;
3. експлоатационни предели и условия;
4. условия за изпитвания, проверки, наблю-
дение и оперативен контрол на КСК, важни за
безопасността;
5. минимално количество оперативен пер-
сонал в експлоатационните състояния, вклю-
чително правоспособния и квалифицирания
персонал на БПУ;
6. действия на персонала при отклонения от
пределите и условията за експлоатация.
Чл. 123. Пределите и условията за експлоа-
тация включват изисквания за безопасното
използване и изменение на ИЯИ. Примерен
списък на експлоатационните параметри и обо-
рудването, за които трябва да бъдат определе-
ни предели и условия за експлоатация, е посо-
чен в приложение № 3.
Чл. 124. (1) При неизпълнение на пределите
и условията за експлоатация се предприемат
незабавни мерки за привеждане на ИЯИ в съот-
ветствие с тях. Подобни случаи се анализират и
се предприемат действия за предотвратяването
им в бъдеще.
(2) В случай че ИЯИ не може да бъде приве-
дена в съответствие с пределите и условията за
експлоатация, реакторът се спира и се поддър-
жа в безопасно състояние до отстраняване на
причината за нарушението.
Чл. 125. Пределите и условията за експлоа-
тация, събрани в един документ (технологичен
регламент за експлоатация), трябва да са лес-
нодостъпни за персонала на БПУ, който да е
добре запознат с тях и с техните технически
основи. Ръководният персонал на експлоати-
ращата организация трябва да има ясна предс-
тава за тяхното значение за безопасността.
Чл. 126. (1) Оперативният персонал експло-
атира ИЯИ в съответствие с писмени експлоа-
тационни инструкции и процедури, разработе-
ни въз основа на проектната и техническата
документация, пределите и условията за експ-
лоатация и резултатите от въвеждането на ИЯИ
в експлоатация.