Държавен вестник, бр. 77, 2010 г., стр. 5

БРОЙ  77	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  5  
(
)
G
M
к
i
бр
i
i
i
E
η
η
•
•
−
=
∆
, kW,
където:
ii  – е енталпията на парата на изхода от 
i-тото регулируемо пароотнемане в kWh/t,
ki  – енталпията на парата на изхода от 
турбината в kWh/t,
M
η
и 
G
η
– коефициентите на ефективност, 
отчитащи механичните загуби и загубите в 
генератора (използват се данни на произво­
дителя или справочни данни).
4.2. Определя се увеличеното производство 
на топлинната енергия 
i
Q
∆
 за 1 тон пара/час 
в kW в пароотнеманията. 
i
Q
∆
= (
)
вр
i
i
i −
, kW
iвр е енталпията на върнатия кондензат в 
kWh/t.
4.3. Определя се коефициентът на елек­
трическите загуби – ßi, като отношение на 
намаленото производство на брутната специ­
фична електрическа енергия 
БР
i
E
∆
, дължащо 
се на съответното i-то пароотнемане в kW 
към увеличеното производство на топлинната 
енергия 
i
Q
∆
 за 1 тон пара/час в kW: 
i
БР
i
i
Q
E
∆
∆
=
β
.
4.4. Средно претеглената стойност от всяко 
пароотнемане на коефициента на електрически 
загуби (недопроизводство – β) се определя по 
зависимостта:
∑
∑
=
=
•
=
n
i
i
n
i
i
i
ср
Q
Q
1
1
β
β
.“
4. В част ІV „БЛОК-СХЕМА ЗА ОПРЕДЕ­
ЛЯНЕ КОЛИЧЕСТВОТО КОМБИНИРАНА 
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ“ се правят 
следните изменения:
а) текстът:
„
Определя се общата енергийна ефективност 
на инсталацията за определен период съгласно 
чл. 4, ал. 2 или ал. 3:
100
.
.
1
.,
.
.
.
.
.
.
∑
=
+
=
−
+
=
n
i
р
i
ср
д
i
комб
бр
q
некомб
Т
комб
бр
общо
Q
B
Q
E
F
F
Q
Е
η
 или
(
)
(
)
(
)
[
]
пв
бар
пв
пп
ТГ
пп
КА
ср
бр
комб
бр
q
некомб
Т
комб
бр
общо
i
i
р
i
i
D
Q
E
F
F
Q
Е
−
+
−
+
=
−
+
=
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.η
η
Получената стойност на общата енергийна 
ефективност на инсталацията за определен 
период се сравнява със стойностите по чл. 4, 
ал. 1, т. 1 или 2 в зависимост от вида на ин­
сталацията и използваното гориво.
“
се заменя със:
„
Определя се общата енергийна ефективност 
на инсталацията за определен период съгласно 
чл. 4, ал. 2
100
.
.
1
.,
.
.
.
.
.
.
∑
=
+
=
−
+
=
n
i
р
i
ср
д
i
комб
бр
q
некомб
Т
комб
бр
общо
Q
B
Q
E
F
F
Q
Е
η
Получената стойност на общата енергийна 
ефективност на инсталацията за определен 
период се сравнява със стойностите по чл. 4, 
ал. 1, т. 1 или 2 в зависимост от вида на 
инсталацията и използваното гориво.
“
б) думите „Извършва се проверка на 
инсталацията в зависимост от това дали 
производството на електрическа енергия на­
малява при увеличение на производството на 
комбинирана полезна топлинна енергия при 
постоянно натоварване по гориво.“ се заменят 
с „Извършва се проверка на инсталацията в 
зависимост от това дали производството на 
електрическа енергия намалява при увеличе­
ние на производството на топлинна енергия 
при постоянно натоварване по гориво.“;
в) думите „Определя се показателят за 
недопроизводство – β комб., за пароотборна 
турбина“ се заменят с „Определя се показа­
телят за недопроизводство – β, за пароотборна 
турбина“.
5. В част V „ХАРАКТЕРНИ ПРИМЕРИ ЗА 
КОМБИНИРАНИ ИНСТАЛАЦИИ“ се правят 
следните изменения:
а) в т. 1 „Стъпка № 4“, в подточка 1 текстът 
на първите две тирета:
„ – Коефициентите на електрическите за­
губи трябва да се определят от действителни 
измервания или по изчислителен път, в случая 
ßкомб.2 = 0,250 и ßкомб.3 = 0,200 
– Определя се осреднена стойност на ко­
ефициента на електрическите загуби (недо­
производство) – ß,комб.ср.:
233
,0
100
50
100
.
250
,0
50
.
200
,0
.
.
.
.
.
.
=
+
+
=
∑
∑
=
i
комб
i
комб
i
комб
ср
комб
Q
Q
β
β
“
се заменя със:
„– Коефициентите на електрическите за­
губи трябва да се определят от действителни 
измервания или по изчислителен път 
– Определя се осреднена стойност на ко­
ефициента на електрическите загуби (недо­
производство) – ßср.:
∑
∑
=
=
•
=
n
i
i
n
i
i
i
ср
Q
Q
1
1
β
β
;
“
б) в т. 3 „Стъпка № 4“, в подточка 1 в първо 
тире думите „βкомб.= 0“ се заменят с „β = 0“.