Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 74

СТР.  74	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  95
Таблица П4.2
Издържано импулсно напрежение, предписано за електрооборудване
Номинално
напрежение на 
уредбата, V
Издържано импулсно напрежение, kV*, предписано за:
Категория по пре-
напрежение IV
(оборудване с мно-
го високо издър­
жано импулсно 
напрежение) 
Категория по прена-
прежение III
(оборудване с високо 
издържано импулсно 
напрежение)
Категория по прена-
прежение II
(оборудване с нор-
мално издържано 
импулсно напре- 
жение)
Категория по пре-
напрежение I
(оборудване с ре-
дуцирано издър-
жано импулсно 
напрежение)
Например
електромери, сис-
теми за теле- 
контрол
Например
разпределителни таб-
ла, прекъсвачи, щеп-
селни съединения
Например
битови уреди, 
електро­инструменти
Например
чувствително 
електронно  
оборудване
120/208
127/220
4
2,5
1,5
0,8
230/400
277/480
6
4
2,5
1,5
400/690
8
6
4
2,5
1000 промен-
ливо
12
8
6
4
1500 постоян­
но
8
6
* Това напрежение се прилага между тоководещи проводници и защитен проводник PE.
За схеми IT с напрежение 220 – 240 V се използва редът за 230/400 V от таблица П4.2, което се 
определя от напрежението спрямо земя при земно съединение на една фаза.“
§ 18. Приложение № 5 към чл. 41, ал. 2 се 
изменя така:
„Приложение № 5  
към чл. 41, ал. 2
Безопасност на електрически инсталации
Това приложение въвежда съществените тек-
стове от европейския хармонизиращ документ 
HD 60364-5-52:2011 „Електрически уредби за 
ниско напрежение. Част 5-52: Проектиране и 
изграждане на електрооборудване – Електри-
чески инсталации“.
В това приложение са определени изисквания 
при проектирането и изграждането на електри-
чески инсталации, като е отдадено специално 
внимание на безопасността.
1. Общи изисквания
1.1. Проектирането и начинът за изграждане 
на електрически инсталации по отношение на 
типа на използваните проводници или кабели 
трябва да бъде съгласно Наредба № 3 от 2004 г. 
за устройството на електрическите уредби и 
електропроводните линии (обн., ДВ, бр. 90 и 91 
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 108 от 2007 г., бр. 92 
от 2013 г.; изм., бр. 42 от 2015 г.), като се отчитат 
външните въздействия и с отчитане на външните 
въздействия съгласно т. 2.
1.2. Начинът за разполагане на електрически 
инсталации по отношение на конкретното място 
на инсталиране трябва да е съгласно Наредба 
№ 3 от 2004 г. за устройството на електрическите 
уредби и електропроводните линии. Допускат 
се и други начини за разполагане на кабели, 
проводници и шини, при условие че изцяло 
отговарят на изискванията в проекта за елек-
трическата уредба.
1.3. Продължителният допустим ток на нато-
варване за електрическите инсталации, с отчитане 
на начина за инсталиране, се определя съгласно 
Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на елек-
трическите уредби и електропроводните линии.
1.4. Шинни инсталационни системи и захран-
ващи електрически инсталации се проектират и 
инсталират съгласно инструкциите на произво-
дителя, като се отчитат външните въздействия.
1.5. Електромагнитни въздействия на про-
менливотокови вериги (предотвратяване на 
вихрови токове)
1.5.1. Проводниците на променливотоковите 
вериги, инсталирани във феромагнитни обвивки, 
трябва да са разположени така, че всички провод-
ници на всяка верига, включително защитният 
проводник на всяка верига, да са разположени в 
една и съща обвивка. Когато такива проводни-
ци влизат в стоманена обвивка, те трябва да са 
разположени така, че всички проводници общо 
да са обхванати от феромагнитните материали.
1.5.2. Едножилни кабели, бронирани със 
стоманена тел или стоманена лента, не трябва 
да се използват за променливотокови вериги. 
Препоръчва се използване на алуминиева броня.
1.6. Тръбни системи, кабелни канални сис-
теми, кабелни инсталационни системи, системи 
кабелни лавици и системи кабелни скари за 
полагане на кабели
В една тръбна система се допускат няколко 
вериги, разпределени в отделения на кабелна 
канална система или на кабелна инсталационна