Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
Преносими заземители
2 броя, според местните
при наличие на стационар- условия—най-малко
ни заземяващи ножове
Временни ограждения
2 броя—най-малко
Предпазни очила
2 броя
Предпазни табели
според местните условия
Противогази
2 броя
Таблица 8
Минимален брой на защитни средства за електри-
чески уредби с напрежение над 1000 V без операти-
вен персонал (при централизирано обслужване)
Изолиращи оперативни
щанги
1 брой за всяко напрежение
Изолиращи щанги за
преносими заземители
1 брой за всяко напрежение
Указатели за напрежение
1 брой за всяко напрежение
Диелектрични боти
1 чифт
Временни ограждения
(щитове)
2 броя
Предпазни табели
4 комплекта—най-малко
Преносими заземители
при липса на стационарни
2 броя за всяко
заземителни ножове
напрежение—най-малко
Преносими заземители
2 броя, според
при наличие на стацио-
местните условия
нарни заземителни ножове —най-малко
Диелектрични ръкавици
2 чифта
Защитните средства могат да се намират в автомобила
на обслужващата бригада.
Чл. 189. В закрита разпределителна уред-
ба трябва да има поне една оперативна щанга
и една изолираща поставка или диелектрич-
ни боти.
Чл. 190. Персоналът, който самостоятелно
извършва подготовка на работното място, тряб-
ва да разполага с инвентарни указатели за на-
прежение за всяко напрежение на обслужвани-
те уредби, въздушни и кабелни електропроводи
и не по-малко от два комплекта диелектрични
ръкавици.
Чл. 191. (1) Защитните средства, зачислени
за индивидуално ползване, се регистрират в
дневник за наличността на защитни средства,
със записване датата на предаване, наименова-
нието и номера на защитното средство и под-
пис на лицето, което ги е получило.
(2) Лицата, на които са зачислени защитни
средства за индивидуално ползване, отговарят
за правилната им експлоатация и за своевремен-
ното им изваждане от употреба при установява-
не на повреда или изтекъл срок за проверка.
Чл. 192. (1) Защитните средства се използ-
ват само по прякото им предназначение.
(2) Електрозащитните средства се използ-
ват при напрежение, не по-високо от това, за
което са предвидени.
Чл. 193. Преди всяка употреба персоналът,
който ще ползва защитни средства, е длъжен:
1. да извърши външен преглед за отсъствие
на видими повреди и замърсявания по защит-
ното средство;
2. да провери дали маркираното на защитно-
то средство напрежение съответства на напре-
жението на уредбата или мрежата, в която ще
се използва;
3. да провери по маркировката дали не е
изтекъл срокът на периодичното изпитване; при
изтекъл срок се забранява използване на защит-
ното средство;
4. да провери диелектричните ръкавици за
отсъствие на пробождания чрез навиване от-
към отвора; проверката не се извършва чрез
надуване с уста.
Чл. 194. (1) Забранява се използване на ос-
новни изолиращи защитни средства на открито
при дъжд, сняг, мъгла, слана или скреж.
(2) Допуска се в условията по ал. 1 да се из-
ползват изолиращи защитни средства със спе-
циална конструкция, предназначени за работа
при такива условия.
(3) В открити уредби при влажно време, дъжд
и сняг могат да се използват щанги за поставя-
не на преносими заземители.
(4) Изолиращи щанги за закрити уредби в сухо
време могат да се използват в открити уредби.
(5) Измервателни щанги могат да се изпол-
зват в открити уредби само в сухо време.
Чл. 195. Изолиращите щанги не се заземя-
ват, с изключение на случаите, когато устрой-
ството на щангите или условията на работа на-
лагат заземяване.
Чл. 196. (1) Кухи изолиращи щанги, употре-
бявани за почистване на изолация под напре-
жение с помощта на прахосмукачка, се почис-
тват преди започване на работа и периодично в
процеса на работата.
(2) Работата с кухи щанги се извършва с
диелектрични ръкавици.
Чл. 197. (1) Разрешава се използването на
изолиращи клещи за подмяна на предпазители,
поставяне и снемане на изолиращи капачки и
др. само в уредби с напрежение до 35 kV.
(2) Изолиращи клещи могат да се използват
както в закрити, така и в открити електрически
уредби. Във влажно време при мъгла, дъжд и
сняг в електрически уредби се допуска използ-
ване на изолиращи клещи само когато предва-
рително е изключено напрежението на частта
от уредбата, по която ще се работи с клещите.
(3) По електроизолационната част на кле-
щите не трябва да има пукнатини, обелвания,
драскотини и замърсявания.
Чл. 198. (1) При работа с изолиращи клещи
работещият използва диелектрични ръкавици и
боти (ботуши) или стои върху изолираща основа
(диелектрично килимче, изолационна поставка).
(2) Работещият държи изолиращите клещи
здраво с ръце, без да се допира до каквито и да
било части от уредбата, както и до изолиращата
част на ограничителния (предпазния) пръстен.
(3) При работа клещите не се заземяват.
Чл. 199. (1) Диелектричните ръкавици, кои-
то се използват в електрическите уредби, са от
няколко размера за удобство при ползването им.
(2) При работа на открито през зимния сезон
се използват диелектрични ръкавици с големи-
на, която позволява под тях да се поставят въл-
нени или други ръкавици за предпазване от студ.