Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 11

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  11
2. 1,0 m3—ако шкафовете за бутилки са мон-
тирани на разстояние не по-малко от 12 m за
жилищни сгради и не по-малко от 25 m за об-
щественообслужващи сгради.
Чл. 79. (1) Хоризонталното разстояние от
шкафовете за бутилки до незащитени срещу
попадане на газ отвори на мазета, шахти, тунели
и канализация не трябва да е по-малко от 3,0 m.
(2) Вертикалното разстояние от шкафовете
за бутилки, монтирани непосредствено до сте-
ната на сградата до незащитени срещу попада-
не на газ прозорци, отвори и др. в стената на
сградата, не трябва да е по-малко от 2 m.
(3) Хоризонталното разстояние от бутилки,
монтирани в сгради по чл. 73 до незащитени
срещу попадане на газ отвори на мазета, шахти,
тунели и канализация, не трябва да е по-малко
от 4,0 m.
Чл. 80. Бутилките на бутилковите инста-
лации се монтират върху равна повърхност
във вертикално положение и на такова раз-
стояние от източници на топлинно излъчва-
не, че повърхностите им да не се загряват
повече от 40 °С.
Раздел VIII
Автомобилни газови уредби
Чл. 81. Устройството на автомобилните га-
зови уредби (АГУ) трябва да съдържа най-мал-
ко следните елементи:
1. резервоар за втечнен въглеводороден газ
с автоматичен ограничител на нивото в резер-
воара до 80 на сто от обема му;
2. нивопоказател;
3. предпазен клапан;
4. спирателен клапан с дистанционно управ-
ление;
5. регулатор за налягане и изпарител, които
могат да бъдат комбинирани;
6. устройство за пълнене на резервоара, ко-
ето може да бъде вградено в 80-процентния
спирателен клапан или монтирано като дистан-
ционно устройство от външната страна на ав-
томобила;
7. инжектор или устройство за впръскване
на газ или смесообразуващо устройство;
8. предпазно устройство за обезопасяване на
резервоара от превишено налягане.
Чл. 82. Резервоарът трябва да е оразмерен
якостно за налягане 3,0 МРа и температура от
минус 20 до плюс 65 °С и да е изработен от сто-
мана, съответстваща на изискванията на БДС
EN 10120.
Чл. 83. Неразглобяеми съединения на резер-
воара се изработват по процедури и от персо-
нал, одобрени от лице, получило разрешение за
оценяване съответствието на съоръжения под
налягане по реда на Наредбата за съществени-
те изисквания и оценяване съответствието на
съоръжения под налягане, приета с Постанов-
ление № 204 на Министерския съвет от 2002 г.
(ДВ, бр. 87 от 2002 г.), или от лице, получило
разрешение да одобрява процедури и персонал
за изпълнение на неразглобяеми съединения по
реда на същата наредба.
Чл. 84. (1) Резервоарът трябва да е стацио-
нарно монтиран към автомобила и извън про-
странството, в което е двигателят.
(2) Резервоарът трябва да е сигурно закре-
пен към автомобила, за да се предотвратят при-
плъзване, завъртане и изместване. Монтажът
се извършва в съответствие с инструкциите на
производителя му.
(3) Резервоарът трябва да е монтиран така,
че да няма допир между него и металните по-
върхности на автомобила освен в точките на
закрепване.
(4) При максимално натоварен автомобил
най-ниската част на резервоара трябва да е на
разстояние не по-малко от 200 mm над пътното
платно. Не се допуска най-ниската част на ре-
зервоара да е най-ниската част на автомобила.
(5) Не се допуска бутилки, предназначени
за транспортиране и съхраняване на втечнен
въглеводороден газ, да се използват за резер-
воар на АГУ.
Чл. 85. Спирателният клапан с дистанцион-
но управление по чл. 81, т. 4 трябва да е монти-
ран без междинни фитинги директно върху ре-
зервоара така, че да спира подаването на газ,
когато двигателят не работи или към него се
подава друг вид гориво.
Чл. 86. (1) Предпазният клапан по чл. 81, т. 3
трябва да е вътрешно херметичен до налягане
2,6 МРа и да се задейства при налягане
2,7 ± 0,1 МРа.
(2) Предпазният клапан се монтира към зо-
ната на резервоара, в която има газова фаза.
(3) Въглеводородният газ, изтичащ от пред-
пазния клапан, се изпуска в атмосферата или в
херметичния кожух по чл. 89.
Чл. 87. Автоматичният ограничител на ни-
вото на втечнения въглеводороден газ в резер-
воара осигурява пълнене на резервоара не по-
вече от 80 на сто от обема му.
Чл. 88. Към зоната на резервоара, в която
има газова фаза, се монтира стопяем предпази-
тел по чл. 81, т. 8, конструиран така, че да се
отваря при температура 120 °С ± 10°, или пред-
пазен клапан с дебит не по-малък от 17,7 m3/h.
Чл. 89. (1) Към резервоара за газ се монтира
херметичен кожух с изключение на случаите,
когато резервоарът е монтиран от външната
страна на автомобила и устройствата му са пред-
пазени по подходящ начин от замърсяване и вода.
(2) Херметичният кожух трябва да е посто-
янно свързан с атмосферата посредством гъв-
кав или друг тръбопровод със светло сечение не
по-малко от 450 mm2.
(3) Вентилационният отвор трябва да е на-
сочен надолу извън автомобила. Газът, изти-
чащ от него, да не може да попадне в простран-
ството под калника на автомобила и към де-
тайли с повишена температура.