Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 58

С Т Р .  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
2. минимално износване на сгуропепелопро-
водите;
3. недопускане замръзването на външните
сгуропепелопроводи и водопроводи;
4. недопускане образуването на отложения в
бункерите, каналите и сгуропепелопроводите.
Чл. 478. (1) Инсталациите за извозване на
сгурията и пепелта се поддържат плътни без
пропуски.
(2) В сгурните вани за механизирано сгуро-
отделяне се поддържа водно ниво, което да оси-
гурява охлаждане на сгурията и да не допуска
влизане на въздух в пещта.
(3) Вратите на сгурните бункери, люковете
за наблюдение в сгурните шахти и другите тех-
нологични отвори се затварят плътно и не се
отварят при пулсации в пещта на котела.
Чл. 479. (1) Състоянието на смивните и ус-
коряващите дюзи се контролира периодично и
при увеличаване на вътрешния диаметър с по-
вече от 10 на сто спрямо проектния дюзите се
заменят.
(2) Контролно-измервателните уреди, техно-
логичните защити, блокировките и сигнализа-
цията на системите за хидравлично или пневма-
тично извозване на сгурията и пепелта се подър-
жат в изправност и периодично се проверяват.
Чл. 480. (1) Превключвателните устройства
на инсталациите за извозване на сгурията и
пепелта и устройствата за изолиране на отдел-
ни възли по време на ремонт се поддържат
постоянно в изправност.
(2) Тръбопроводите за хидравлично извоз-
ване на сгуропепелния пулп трябва да позволя-
ват завъртане и смяна на тръбите в зависимост
от степента на износване и да могат да се дре-
нират при спиране. Наклонът им се проверява
периодично и при необходимост се възстановя-
ва зададеният по проекта.
(3) В системите за пневматично пепелоот-
деляне се извършва очистване на въздуха под
налягане от масло, влага и прах, а така също се
предвиждат мерки за предотвратяване попада-
нето на влага в пепелопроводите, междинните
бункери и складовите вместимости за пепел.
Чл. 481. (1) Хидравличната система за извоз-
ване на сгуропепелния пулп трябва да създава
възможност за повторно използване на водата.
(2) Експлоатацията на оборотни (затворе-
ни) хидравлични системи за сгуропепелоотде-
ляне се организира в безотточен режим, който
да осигурява поддържането на средногодишен
баланс на водите.
(3) Изхвърлянето на външни потоци води в
системата за сгуропепелоотделяне се допуска,
при условие че общото количество на добавъч-
ните води не превишава фактическите загуби на
системата в течение на една календарна година.
(4) В качеството на добавъчна вода на обо-
ротната система за сгуропепелоотделяне се
използват най-замърсените потоци промиш-
лени води.
(5) При недостиг на избистрени води добавя-
нето на техническа вода в оборотната система за
шлакопепелоотделяне се допуска, при положе-
ние че за това се използва отделна група помпи.
(6) Смесването в помпи и тръбопроводи на
технически и избистрени води се забранява, с
изключение на системи с неутрална или кисела
реакция на избистрените води.
(7) Изпускането на избистрени води в реки и
водоеми за общо ползване се извършва след
разрешение на регионалните контролни орга-
ни за опазване на околната среда.
Чл. 482. (1) Изведените в резерв или ремонт
линии за хидравлично или пневматично пепе-
лоотделяне се изпразват и при необходимост се
промиват с вода или се продухват с въздух.
(2) При отрицателни температури на външ-
ния въздух изведените от работа сгуропепело-
проводи и тръбопроводи за избистрени води на
системата за сгуропепелоизвоз се дренират свое-
временно.
Чл. 483. (1) Износването на сгуропепелоп-
роводите се контролира периодично и износе-
ните тръби се заменят.
(2) Очистването на тръбопроводите от мине-
рални отложения се извършва при повишаване
на хидравличното съпротивление на тръбопро-
водите с 20 на сто при неизменен разход на пулпа.
Чл. 484. Експлоатацията на инсталациите за
извозване на сгурията и пепелта, както и на
самия сгуроотвал се извършва в съответствие с
местна инструкция и типовите нормативни ука-
зания за такива съоръжения.
Чл. 485. (1) Сгуроотвалите се запълват в
съответствие с проекта.
(2) Забранява се надграждането на дигите
без проекти.
(3) При надграждане на дигите със сгуропе-
пелен материал или с меки почви (песъчлива
глина, глинест пясък) работите по надгражда-
нето се извършват в топлия период на година-
та, ако в проекта не са предвидени специални
технологически мерки за осигуряване насипва-
нето на почвата през зимата.
(4) Експлоатацията на сгуроотвалите и кон-
тролът за състоянието на ограждащите диги се
извършват в съответствие с изискванията в
наредбата към хидротехническите съоръжения.
Чл. 486. (1) Около сгуроотвалите и останали-
те съоръжения на външната система за извозва-
не на сгуропепелината и около пътищата, нами-
ращи се в съседство с тях, се поставят съответни-
те предупредителни и забранителни знаци.
(2) Местата на изпускане на сгуропепелния
пулп, които се нуждаят от обслужване (водоиз-
пускателни шахти, преливници и др.), се под-
държат осветени.
Чл. 487. (1) Контрол по запълването на хид-
равличните сгуроотвали се извършва най-мал-
ко веднъж в годината, като се проверява ниве-
лацията на повърхнините, разположени над
водното ниво, и се измерва дълбочината на езе-
рото за утаяване.
(2) Максималната кота на запълване на сгу-
роотвалите се отбелязва с репери.
(3) При запълване на сгуроотвалите преди
поредното повишаване на водното ниво на всич-
ки участъци от дигите, които ще се покрият с
вода, се създават “плажове” от сгуропепелен
материал.