Държавен вестник, бр. 32, 2004 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  32
3. началникът на смяната на цеха, лично или
чрез подчинения му оперативен персонал, из-
вършва проверка на работните места, разреша-
ва сваляне на временните ограждения, табели,
знаци, заглушки и др., документира закриване-
то на наряда с подписа си, като отбелязва дата-
та и часа на закриване, за което прави запис в
оперативния дневник и в дневника за отчитане
на работите по издадени наряди и поставя на-
ряда в папката за закрити наряди;
4. уведомява се дежурният инженер и дежур-
ният диспечер, когато разрешението за работа
е дадено от тях.
Чл. 102. След окончателно завършване на
работата по топлопреносни мрежи и в абонат-
ни станции нарядът се закрива в следната пос-
ледователност:
1. изпълнителят на работата след почиства-
не и прибиране на материалите и инструменти-
те документира в наряда завършването на ра-
ботата, подписва се и го предава на отговорния
ръководител;
2. отговорният ръководител след извършва-
не на проверка на работните места и отстраня-
ване на нередностите, ако има такива, разре-
шава сваляне на временните ограждения, табе-
ли, знаци, заглушки и др., нарежда извеждане
на бригадата, документира в наряда окончател-
ното завършване на работата, закрива наряда и
удостоверява това с подпис, дата и час;
3. отговорният ръководител съобщава на
дежурния оперативен персонал/диспечера за
окончателното завършване на работата и зак-
риването на наряда, като съобщението се за-
писва в оперативния дневник;
4. отговорният ръководител връща закри-
тия наряд на лицето, което е издало наряда, за
проверка и съхранявяне в папката за закрити
наряди; закриването на наряда се записва в
дневника за извършване на работа от опера-
тивно-ремонтния персонал или в дневника за
работа с наряди по топлопреносни мрежи и
абонатни станции.
Раздел XII
Пробно включване
на неелектрическа уредба и мрежа.
Разрешение за включване след окончателно
завършване на работа и закриване на наряд
Чл. 103. (1) Пробно включване на съоръже-
ние от неелектрическа уредба/мрежа или учас-
тък от нея преди пълното завършване на рабо-
тата се разрешава след:
1. извеждане на бригадата от работното
място;
2. връщане на наряда от изпълнителя на
работата на оперативния персонал с оформено
ежедневно завършване на работата;
3. сваляне на временните знаци, табели, ог-
раждения, заключващи и застопоряващи ус-
тройства и поставяне на постоянните знаци, та-
бели и ограждения от оперативния персонал. 
(2) Пробното включване и последващото
изключване се извършват от оперативния пер-
сонал. 
(3) След пробно включване възстановяване-
то на работата по наряда се извършва при спаз-
ване на реда и изискванията за първоначално
допускане до работа в присъствието на отговор-
ния ръководител и с документиране в наряда.
Чл. 104. (1) Изпробване/изпитване на отдел-
ни елементи или участъци при извършване на
комплексен ремонт по общ наряд се разреша-
ва след:
1. прекратяване на всички работи по елемент
или участък, на който предстои изпробване/
изпитване, и извеждане на бригадите от работ-
ните места;
2. сваляне на временните ограждения и пред-
пазни табели и поставяне на постоянните ог-
раждения по местата им;
3. връщане на частичните наряди на допус-
кащия до работа със съответно документиране;
общият наряд остава при отговорния ръково-
дител на работата.
(2) Изпробването/изпитването се извършва
по програма, съставена от началника на цеха/
звеното съвместно с отговорния ръководител
на работата по общия наряд, утвърдена от рабо-
тодателя/главния инженер.
(3) В програмата по ал. 2 се определят:
1. технологичният ред за провеждане на из-
пробването/изпитването;
2. бригадите, които прекратяват работата в
изпробвания/изпитвания участък и се извеждат
от работните места;
3. бригадите, които могат да продължат ра-
ботата по частични наряди в междинни и съ-
седни участъци;
4. мерките, осигуряващи безопасност при
извършване на изпробването/изпитването и при
продължаване на работата в междинните и съ-
седните участъци.
(4) Изпробването/изпитването се провежда под
непосредственото ръководство на началника на
смяната на цеха/звеното и на отговорния ръково-
дител на работата по общия наряд след разреше-
ние от дежурния инженер на централата.
(5) След завършване на изпробването/изпит-
ването допускането на бригадата за работа се
извършва от допускащия при спазване на реда
и изискванията за първоначално допускане до
работа в присъствието на отговорния ръково-
дител и с документиране в наряда.
Чл. 105. (1) Разрешава се балансирането на
въртящи се механизми с електрозадвижване, как-
то и извършване на други работи, свързани с чес-
то включване и изключване на електрозахранва-
нето, да се осъществява без документиране на
прекъсванията в наряда, но всеки път с точно
изпълнение на необходимите мерки за безопас-
ност по изключване на електрозахранването.
(2) Работите по ал. 1 се провеждат под не-
посредствения контрол на отговорния ръково-
дител на работата и само по негово искане, пре-