Държавен вестник, бр. 6, 2011 г., стр. 45

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  45  
е 5 броя на 1 km2. Конкретните данни за стан­
циите, които отчитат мълниеносната дейност 
в страната, са съгласно приложение № 1.
(3) При прединвестиционните проучвания 
интензивността на мълниеносната дейност се 
определя съгласно табл. 1 и 2 на приложение 
№ 1 и картата за райониране на територията 
на страната, дадена в приложение № 2. При 
инвестиционното проектиране интензивността 
на мълниеносната дейност се определя с тех­
нико-икономическото задание.
Чл. 9. (1) При проектирането на мълниеза­
щитни уредби се прилага или класификацията 
по категории на мълниезащита, или класифи­
кацията по нива на мълниезащита.
(2) При проектирането и изграждането на 
мълниезащитни уредби се предвиждат начини 
за изпълнение (технологии), както и матери­
али (в т.ч. вид, размери и др.) и продукти за 
изграждане на мълниезащитни уредби, които 
отговарят на изискванията на техническите 
спецификации и удовлетворяват изискванията 
на наредбата. С инвестиционните проекти 
могат да се предвиждат начини за изпълне­
ние или материали и продукти, различни от 
определените в тази наредба, при условие че 
с тях се осигурява изпълнението най-малко 
на равностойни изисквания за безопасност и 
надеждност при експлоатация.
(3) Продукти, законово произведени и 
пуснати на пазара в държави – членки на 
Европейския съюз, и в Турция, или в държа­
ва – страна по Споразумението за Европейско­
то икономическо пространство, се използват 
при проектирането и изграждането на мълние­
защитни уредби, когато техните характеристики 
осигуряват еднакво или по-високо ниво на 
безопасност спрямо изискванията, определени 
в наредбата.
(4) Проектирането на мълниезащитната 
уредба се координира с проектирането на 
строителната част на обекта, който ще се 
защитава, за да се използват при възможност 
конструктивни метални елементи за целите на 
мълниезащитата.
(5) Проектирането на мълниезащитната 
уредба се координира с проектирането на 
електрическата уредба на обекта за:
1. използване на възможностите за изработ­
ване на обща заземителна уредба;
2. избягване на конфликти при трасирането 
на елементите на мълниезащитната и електри­
ческата уредба и свързаните с тях неблагопри­
ятни ефекти върху защитата срещу поражения 
от електрически ток и електромагнитната съв­
местимост;
3. избягване на негативни въздействия върху 
функционирането на вътрешните електрически 
и комуникационни мрежи.
(6) При проектирането на мълниезащитна 
уредба за вече построени обекти, както и при 
извършване на реконструкция, основно обновя­
ване и основен ремонт, се отчитат ограниченията 
от съществуващото положение.
Чл. 10. (1) Мълниезащитата на сгради и 
на външни съоръжения с проектна височина 
до 25 m се въвежда в действие преди окон­
чателното завършване на строителните и 
монтажните работи.
(2) При проектирането на сгради и на външни 
съоръжения с проектна височина, по-голяма 
от 25 m, освен постоянна мълниезащита се 
проектира и временна мълниезащита, която се 
въвежда в действие в процеса на изграждане 
на сградите и външните съоръжения.
Г л а в а  в т о р а
КЛАСИФИКАЦИИ
Чл. 11. Вредните и опасните фактори, свър­
зани с мълнии, се класифицират, както следва:
1. основни фактори при пряко попадение 
на мълния върху защитавания обект:
а) топлинни въздействия;
б) механични въздействия;
2. допълнителни фактори вследствие на по­
падение на мълния върху защитавания обект, 
в близост до защитавания обект или върху 
мрежа за обществени услуги, която навлиза в 
защитавания обект:
а) внасяне на опасни потенциали;
б) индуктирани напрежения от електромаг­
нитна индукция;
в) индуктирани напрежения от електроста­
тична индукция;
г) крачни напрежения;
д) допирни напрежения.
Чл. 12. (1) При проектирането на мълниеза­
щитни уредби по категория на мълниезащита се 
прилагат следните категории на мълниезащита:
1. първа категория: сградите, помещенията, 
външните (откритите) съоръжения или час­
ти от тях, в които съобразно технологичния 
процес при нормална работа може да се об­
разуват експлозивни смеси от горими газове, 
пари, прахове или аерозоли и експлозивната 
атмосфера съществува постоянно, продължи­
телно или често, отнасящи се към местата от 
трета група „Експлозивна опасност“ – зони 0 
и 20, съгласно Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 
за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар (обн., 
ДВ, бр. 96 от 2009 г.; попр., бр. 17 от 2010 г.);
2. втора категория: сградите, помещенията, 
външните (откритите) съоръжения или части от 
тях, в които съобразно технологичния процес 
може да се образуват експлозивни смеси от 
горими газове, пари, прахове или аерозоли, 
но при нормална работа или не се образува