Държавен вестник, бр. 46, 2009 г., стр. 31

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
шахтата или при падане на кабина, натоварена
с номинален товар—в случаите, когато асан-
сьорът е с хидравлично задвижване и индирек-
тно окачване;
2. са спазени техническите изисквания и
нормите за пожарна безопасност, безопасна
експлоатация, санитарно-хигиенните изисква-
ния и др.
Раздел IV
Изисквания към етажните площадки
Чл. 21. (1) Минималното разстояние между
две съседни етажни площадки, на които са раз-
положени шахтните врати, е, както следва:
1. при височина на шахтните врати 2000 mm—
2450 mm;
2. при височина на шахтните врати 2100 mm—
2550 mm.
(2) На етажната площадка не се допуска
наличието на чупки и прегради по цялата ши-
рочина на шахтата (индивидуална или обща).
(3) За асансьори от клас I най-малката дъл-
бочина на етажната площадка, мерено от стена
до стена, е равна на дълбочината на най-дълбо-
ката кабина, но не по-малко от 1,50 m. За асан-
сьори, предназначени за ползване от хора с ув-
реждания, пред асансьора се предвижда свобод-
но пространство за движение с размери не по-
малки от 1,50 m х 1,50 m.
(4) За асансьори от клас II най-малката дъл-
бочина на етажната площадка, мерено от стена
до стена, е равна на 1,5d1, където d1 е дълбочи-
ната на най-дълбоката кабина. При четири асан-
сьора в група, в която няма болничен асансьор,
най-малката дълбочина на етажната площадка
е не по-малка от 2,40 m.
(5) За асансьорни групи, разположени една
срещу друга, разстоянието между челните им
стени е най-малко равно на сумата от дълбо-
чините на две разположени една срещу друга
кабини, а за болнични асансьори—не повече
от 4,5 m.
(6) Осветителите на етажните площадки се
разполагат в близост до шахтните врати така,
че да осигуряват осветеност на нивото на пода
най-малко 50 lх, както и необходимата види-
мост при отваряне на шахтната врата на каби-
ната и при повреда на осветлението в нея.
Раздел V
Изисквания към машинните помещения
Чл. 22. (1) В табл. 1 на приложение № 4 са
дадени размерите на машинните помещения на
индивидуални асансьори от класове I, II и III.
Височината на машинните помещения е не по-
малка от 2,00 m.
(2) При група електрически асансьори най-
малката площ на общото машинно помещение
е равна на сумите от най-малките площи, които
се изискват за индивидуални асансьори.
(3) При група от два хидравлични асансьо-
ра общото машинно помещение се разполага
зад шахтата, като най-малката му площ е рав-
на на сумите от най-малките площи, изисква-
ни за машинните помещения на индивидуал-
ния асансьор.
(4) Най-малката широчина на общото ма-
шинно помещение е равна на сумата от общата
широчина на съставните шахти и размера на
крайното уширение, съответстващо на асансьо-
ра, за който се изисква най-голямо уширение.
(5) Най-малката дълбочина на общото ма-
шинно помещение е равна на дълбочината на
най-дълбоката индивидуална шахта плюс 2,10 m.
(6) Машинното помещение се проектира с
вентилационна система.
(7) Размерите на машинните помещения на
индивидуални асансьори от клас VI може да се
избират съгласно табл. 2 на приложение № 4,
при условие че са съгласувани с производителя
на асансьора.
Чл. 23. (1) Подовете, стените, таваните и
вратите на машинните помещения се проекти-
рат плътни.
(2) В машинните помещения не се допуска
разполагането на устройства, кабели и тръбо-
проводи, които не принадлежат на асансьора.
(3) В машинните помещения може да се раз-
полагат:
1. повдигателни механизми за малки товар-
ни асансьори;
2. устройства за вентилация и отопление (с
изключение на устройствата за парно и водно
отопление под налягане);
3. елементи на системите за пожароизвес-
тяване и пожарогасене и пожаротехнически
средства.
(4) До машинните помещения и до помеще-
нията за ролките се осигурява непрекъснат дос-
тъп откъм стълбището на сградата и чрез мон-
тиране на неподвижни осветители. Допуска се
достъпът до помещенията да се осъществява
чрез допълнителни стълби, при условие че:
1. машинното помещение и помещението за
ролките са разположени на не повече от 4,0 m
над нивото, достъпът до което е осигурен чрез
стълбището на сградата;
2. допълнителните стълби са здраво закре-
пени и не могат да бъдат демонтирани;
3. стълбите с височина, по-голяма от 1,5 m,
са наклонени под ъгъл между 65° и 75° спрямо
хоризонталата и са осигурени срещу подхлъз-
ване и преобръщане;
4. светлата широчина на допълнителните
стълби е най-малко 0,35 m, дълбочината на стъ-
палата—не по-малка от 25 mm, а разстоянието