Държавен вестник, бр. 26, 2008 г., стр. 49

Б Р О Й  26
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  49
(2) Необходимостта от извънредни огледи
се определя от енергетика.
Чл. 186. Разрешава се да се извършват без
изключване на ВЕ следните проверки и изпит-
вания при планово профилактични огледи:
1. определяне степента на загниване на час-
тите на дървени стълбове;
2. проверка на степента на корозия и на със-
тоянието на антикорозионното покритие на
метални стълбове и метални конструкции на
стоманобетонни и дървени стълбове;
3. проверка на степента на корозия на ме-
тални стълбове с разкриване на основата;
4. проверка за наличието и определяне на
широчината на пукнатините в стоманобетонни
стълбове и стоманобетонни приставки при спаз-
ване изискванията на нормативните актове по
безопасност и здраве при работа;
5. проверка на състоянието на изолаторите
на ВЕ чрез оглед;
6. измерване на температурата с термовизи-
онна камера на пресовите и болтовите съедине-
ния на проводниците на ВЕ, захранващи потре-
бители от първа категория по осигуреност на
електроснабдяването;
7. измерване на преходното съпротивление
на заземителите на стълбовете и на мълниеза-
щитните въжета;
8. визуална оценка на разстоянието от про-
водниците на ВЕ до стълбовете, мълниезащит-
ните въжета, повърхността на земята и различ-
ните обекти в местата на приближения и преси-
чанията;
9. проверка и затягане на болтовите съеди-
нения на стоманорешетъчни стълбове в осно-
вата и затягане на болтовете на приставките.
Чл. 187. В участъци, подложени на силно
замърсяване, изолаторите се почистват по гра-
фик, одобрен от енергетика.
Чл. 188. (1) Основният ремонт на ВЕ се из-
вършва в срок, определен от енергетика в зави-
симост от състоянието на ВЕ, въз основа на
върховите огледи, профилактичните изпитва-
ния и прегледите.
(2) Забранява се при основен ремонт извър-
шване на промени в конструкцията на ВЕ и в
закрепването на стълбовете без разрешение на
енергетика и проектант-конструктора.
Чл. 189. (1) Местата на свързванията (съе-
диненията) на проводниците имат механична
якост не по-малка от 90 % от якостта на здрав
проводник. Употребата на болтови клеми се
допуска само във връзките, където се налага
тяхното разкъсване.
(2) Проводниците от различни метали се съ-
единяват, като се използват биметални клеми.
Чл. 190. (1) Не се разрешава съединяване на
проводници в междустълбия, където се осъщес-
твява пресичане с други обекти.
(2) По изключение се допуска най-много по
едно съединение на проводник или мълниеза-
щитно въже в междустълбия на ВЕ с напреже-
ние 220 kV и сечение не по-малко от 240 mm2
при пресичането им с други ВЕ и съобщителни
линии.
(3) Две съединения на проводниците в едно
междустълбие се допускат само в случаите,
когато по време на експлоатацията при провер-
ките и прегледите са установени дефекти, кои-
то са наложили срязване на проводниците и
последващото им съединяване.
Чл. 191. Съединителите, чието преходно
съпротивление е повече от два пъти по-голямо
от съпротивлението на съединявания провод-
ник със същата дължина (с дължината на съе-
динителя), се преработват.
Чл. 192. (1) Когато са скъсани няколко жич-
ки, чието общо сечение е до 17 % от сечението
на проводника или мълниезащитното въже,
мястото на скъсването се бандажира или се
поставя ремонтна муфа.
(2) Когато на стоманено-алуминиеви провод-
ници са скъсани жички с общо сечение до 34 %
от сечението на алуминиевата част на провод-
ника, се поставя ремонтна муфа.
(3) При по-голямо сечение на скъсаните
жички по ал. 1 и 2 проводникът или мълниеза-
щитното въже се срязват и съединяват с помощ-
та на съединители—кербов, пресов, спирален.
Чл. 193. В уредби с малки токове на земно
съединение се допуска режим на работа на ВЕ с
една заземена фаза до отстраняване на възникна-
ло земно съединение, като незабавно се вземат
мерки за неговото откриване и отстраняване.
Чл. 194. В мрежи с генераторно напрежение
еднофазното земно съединение се отстранява
за не повече от два часа.
Чл. 195. При ремонт на ВЕ се изпълняват
организационните и техническите мерки, кои-
то осигуряват безопасност при работа съгласно
нормативните актове.
Раздел II
Въздушни електропроводи за напрежение
до 1000 V
Чл. 196. Изискванията по този раздел се от-
насят за техническа експлоатация на ВЕ с на-
прежение до 1000 V, които са собственост на
потребители.
Чл. 197. (1) Разстоянието от най-ниско раз-
положените проводници до повърхността на
земята при най-голям провес е най-малко 6 m
за всяка местност.
(2) Разстоянието по вертикала от най-ниско
разположените проводници на въздушните
мрежи за ниско напрежение при най-голям
провес до пресичането на проводници на съоб-
щителни линии е най-малко 1,25 m, а до носе-
щите въжета или контактните проводници на
трамвайните и тролейбусните мрежи—1,5 m.
Чл. 198. (1) Дървените стълбове и стълбове-
те с дървени приставки периодично се проверя-
ват за загниване чрез разкопаване на дълбочи-
на от 0,3 до 0,5 m.