Държавен вестник, бр. 64, 2008 г., стр. 68

С Т Р .  68
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  64
Чл. 196. Ползвателят, отговорните лица за
безопасна експлоатация и обслужващият пер-
сонал не трябва да допускат експлоатацията на
съоръжения под налягане при условия, пара-
метри или с флуиди, различни от предвидените
в инструкцията на производителя.
Чл. 197. (1) Ползвателят не трябва да до-
пуска експлоатация на съоръжения под наля-
гане, на които са изтекли определените от про-
изводителя срок на експлоатация или брой
работни цикли.
(2) Водотръбните котли могат да се експло-
атират и след изтичане на сроковете по ал. 1
след положителен резултат от извършена екс-
пертиза на остатъчния им ресурс съгласно БДС
EN 12952-4.
(3) Експертизата по ал. 2 се извършва от
орган за контрол с обхват на акредитация по
БДС EN 12952-4, акредитиран от член на Евро-
пейската организация за акредитация.
Чл. 198. (1) Преди влизането на хора в съо-
ръженията под налягане те трябва:
1. да се почистят от работния флуид, а ако
той е експлозивен, изключително запалим, сил-
но запалим или запалим, съдът трябва да се
продуха с инертен газ до пълното отстраняване
на флуида;
2. да се продухат с въздух до достигане на
концентрация на кислород най-малко 20,9 обем-
ни процента;
3. да се отделят от други съоръжения чрез
поставяне на глухи фланци на тръбопроводите,
през които може да попадне работен флуид в
съоръжението.
(2) Отстраняването на работния флуид от
съда и достигането на необходимата концент-
рация на кислород в него трябва да се установи
с измерване и да се документира.
Чл. 199. Ползвателят, лицата, които отгова-
рят за безопасната експлоатация на съоръже-
нията под налягане, и обслужващият персонал
трябва да прекратят работата на съоръжение
под налягане:
1. когато налягането в него се повиши над
максимално допустимото налягане с повече от
10 на сто и продължи да расте;
2. когато температурата в него или на еле-
ментите му под налягане се повиши над макси-
мално допустимата температура;
3. при неизправност на устройствата за не-
посредствено ограничаване на налягането;
4. когато в елементите му под налягане бъ-
дат открити пукнатини, подутини, несъвършен-
ства в заваръчните шевове или повреда на раз-
глобяемите съединения;
5. при повреда на всички манометри, показ-
ващи налягането в съоръжението;
6. когато защита не изключи автоматично
съоръжението при създадено недопустимо от-
клонение от нормалния технологичен режим;
7. при пожар или природни бедствия, които
застрашават непосредствено съоръжението под
налягане;
8. в предвидените в инструкцията за работа
по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП и инструкцията на
производителя случаи.
Чл. 200. Лицата, които обслужват съоръже-
нията под налягане, са длъжни при постъпване
на смяна да извършат оглед и функционални
проверки на съоръжението под налягане и да
запишат резултатите от тях в сменен дневник.
Чл. 201. (1) Ползвателят, ръководителят на
предприятието и лицето, което отговаря за бе-
зопасната експлоатация на съоръжението под
налягане, са длъжни да осигурят извършването
на проверка на настройката на предпазните
клапани, обезопасяващи съоръженията под
налягане, преди първото им пускане в действие
и периодично в интервали, определени в инст-
рукцията на производителя им и/или инструк-
цията за работа по чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП.
(2) Интервалите по ал. 1 между периодични-
те проверки на настройката на предпазните кла-
пани с пряко действие не трябва да бъдат по-
дълги от:
1. 24 месеца—за котли, тръбопроводи за вод-
на пара и гореща вода и съдове, работещи с
флуиди, които не предизвикват корозия на уп-
лътнителните повърхности на седлото на кла-
пана и не допускат възможност за замръзване,
полимеризация и отлагане на флуид или на
негови съставки върху уплътнителните повър-
хности на клапана;
2. 12 месеца—за съдове, работещи с флуиди,
които предизвикват корозия на метала на уп-
лътнителните повърхности на седлото на кла-
пана, но не допускат възможност за замръзва-
не, полимеризация и отлагане на флуида или на
негови съставки върху уплътнителните повър-
хности на клапана;
3. 6 месеца—за съдове, работещи с флуид,
предизвикващ коксуване, замръзване, полиме-
ризация и отлагане на флуида или негови със-
тавки върху уплътнителните повърхности на
седлото на клапана.
(3) Настройката на предпазните клапани с
непряко действие трябва да се проверява по ред
и в срокове, определени в инструкцията на про-
изводителя им или в инструкцията за работа по
чл. 46, ал. 1, т. 2 ЗТИП.
(4) След извършване на проверките по ал. 1,
2 и 3 предпазните клапани трябва да се защитят
срещу самоволно изменение на регулировката
им и да се пломбират. Лицето, което е извър-
шило проверката, трябва да състави и предаде
на ползвателя протокол за извършената про-
верка, който трябва да съдържа:
1. наименованието и адреса на управление
на лицето, извършило проверката;
2. датата, на която е извършена проверката;
3. идентификационния номер на предпазния
клапан;
4. налягането, при което е отворил и затво-
рил предпазния клапан.
Чл. 202. Проверката на настройката на пред-
пазните клапани трябва да се извършва от лица,
които разполагат със: