Държавен вестник, бр. 53, 2005 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  53
4. документите за удостоверено съответствие
на всички вложени продукти със съществените
изисквания към тях;
5. указания за техническата експлоатация.
Чл. 262. (1) По време на техническата екс-
плоатация на гравитационните канализацион-
ни инсталации се отстраняват повреди по прово-
дите и санитарните прибори, като се вземат мерки
за осигуряване на тяхната водо- и газоплътност.
(2) Техническата експлоатация на вакуум-
ните канализационни инсталации се извършва
в съответствие с указанията за провеждане на
техническата им експлоатация, за което се води
съответната техническа документация.
Чл. 263. (1) За техническата експлоатация
на канализационните помпени станции се съз-
дава система за техническо обслужване и ре-
монт, за което се води съответната техническа
документация.
(2) Канализационните помпени станции се
поддържат от лица с подходяща квалификация.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Насрещно свързване” е използването на
фасонни части, при които срещуположни струи
излизат от основната тръба.
2. “К” е единица за термодинамична темпе-
ратура “келвин”, която се използва като озна-
чение на температурни разлики; стойностно е
идентична на градуси по Целзий (°С).
3. “Сиви води” са отпадъчните води, несъ-
държащи фекалии.
4. “Черни води” са отпадъчните води от кло-
зети и писоари, съдържащи фекалии.
5. “Ниво на подприщване” е максималното
ниво, до което може да се повиши нивото на от-
падъчните води в канализационната инсталация.
6. “Хидравлична проводимост” е макси-
малното отпадъчно водно количество, което
може да премине през етажен отводнителен
клон и вертикален или хоризонтален канали-
зационен клон.
7. “Основен вентилационен клон” е продъл-
жението на вертикалния канализационен клон
над най-високия етажен отводнителен клон, за-
вършващо в края, отворено към външната среда.
8. “Допълнителен вентилационен клон” е
главната допълнителна вертикална тръба, свър-
зана с вертикалния канализационен клон за
ограничаване на колебанието на налягане в него.
9. “Вентилационен клапан” е клапанът, кой-
то позволява навлизане на въздух в системата
за ограничаване на колебанието на налягане в
канализационната мрежа.
10. “Система I” е канализационна система,
когато към един вертикален канализационен
клон са включени етажни отводнителни кло-
нове със степен на напълване 0,5 (50 %).
11. “Система II” е канализационна система,
когато към един вертикален канализационен клон
са включени етажни отводнителни клонове с мал-
ки диаметри със степен на напълване 0,7 (70 %).
12. “Система IV” е канализационна система
с разделени вертикални канализационни кло-
нове за сиви и черни води.
13. “Специфичен отток” е единица за измер-
ване на отпадъчното водно количество, изти-
чащо от един прибор.
14. “Постоянно отпадъчно водно количест-
во” е непрекъснато отпадъчно водно количест-
во—например вода за охлаждане.
15. “Помпено отпадъчно водно количество”
е отпадъчното водно количество от канализа-
ционните помпи.
16. “Полезен обем на събирателен резерво-
ар” е препомпваният обем в събирателен ре-
зервоар между нивата на включване и изключ-
ване на помпа.
17. “Автоматично вакуумно устройство” е
комбинация от вакуумен клапан, буферен обем,
датчик и контролер.
18. “Буферен обем” е събирателен обем на
едно вакуумно устройство за изравняване на
постъпващото отпадъчно водно количество и
проводимостта на изпускателния клапан.
19. “Вакуумна станция” е съоръжението, ко-
ето се състои от генератори на вакуум, средства
за отвеждане на отпадъчните води и устройст-
во за управление. Вакуумната станция може да
включва и събирателен резервоар.
20. “Време за възстановяване на вакуума” е
необходимото време за възстановяване на екс-
плоатационната стойност на вакуума във ваку-
умния клапан след неговото използване.
21. “Вакуумен клозет” е клозетът с вградено
вакуумно и промивно устройство.
22. “Legionella” са грам-отрицателни неспоро-
образуващи полиморфни бактерии с размери 0,3—
0,9 µm на 1,5—5,0 µm, които се размножават ак-
тивно при температура на водата 20—45 °С.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание § 18,
ал. 1 ЗУТ и отменя Нормите за проектиране на
водопроводни и канализационни инсталации в
сгради, утвърдени със заповед № РД-02-14-35 от
25.VI.1986 г. на председателя на Комитета по
териториално и селищно устройство (обн., ДВ,
бр. 69 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1989 г., бр. 74 от
1992 г., бр. 62 от 1995 г., бр. 15 от 1996 г. и бр. 105
от 2000 г.; попр., бр. 17 от 2001 г.) и отпечатани
в БСА, бр. 3 от 2001 г., и ПИПСМР—раздел
“Вътрешни водопроводни и канализационни
инсталации” (БСА, кн. 3—4 от 1968 г.; изм., бр. 4
от 1987 г.).
§ 3. Наредбата се прилага за сградни водо-
проводни и канализационни инсталации, чието
проектиране започва три месеца след обнарод-
ването є в “Държавен вестник”.
§ 4. Указания по прилагане на наредбата дава
министърът на регионалното развитие и благо-
устройството.
Министър: В. Церовски