Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 52

С Т Р .  52
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
ните устройства трябва да отговарят на изиск-
ванията на Наредба № 21 за устройството и
безопасната експлоатация на газовите съоръ-
жения и инсталации (ДВ, бр. 57 от 1990 г.).
Чл. 723. (1) Колебанията на налягането на
газа в газопровода към котелния цех не трябва
да надвишават определените в проекта.
(2) По график, но най-малко 1 път в месеца,
трябва да се проверява действието на устройства-
та за контрол и сигнализация на максималното и
минималното налягане на газа в газопровода след
автоматичните регулатори на налягането.
Чл. 724. При пълнене с газ газопроводите
трябва да се продухват цялостно. Продухването
се счита за завършено, когато обемното съдър-
жание на кислород в газа (установено чрез взе-
мане на проби) не надвишава 1 на сто.
Чл. 725. Когато се изпразват от газ, газопро-
водите се продухват с въздух или инертен газ до
цялостното изтласкване на газа. Продухването се
счита за завършено, когато обемното съдържа-
нието на газ във въздуха не надвишава 1 на сто.
Чл. 726. Газопроводите трябва периодично
(по график) да се дренират чрез специални щу-
цери, разположени в ниските точки на газопро-
вода. Изхвърлянето на отделените от газопро-
водите течности в канализацията не се допуска.
Чл. 727. По одобрен график се извършват
обходи на трасетата на подземните газопрово-
ди, намиращи се на територията на потребите-
ля. При обходите се проверява съдържанието
на газа в шахтите на газопроводите и в разполо-
жените на разстояние до 15 m от двете страни
на газопроводите други шахти (телефонни, топ-
лофикационни, канализационни и др.), колек-
тори, мазета на сгради и други помещения, в
които е възможно съсредоточаване на газ.
Чл. 728. (1) При откриване на газ в някои от
изброените съоръжения трябва допълнително да
се огледат шахтите, мазетата и другите подзем-
ни съоръжения в радиус 50 m от газопровода.
(2) Едновременно с проветряването на съо-
ръженията и мазетата трябва да се вземат неот-
ложни мерки за откриване и отстраняване из-
тичането на газ.
(3) Монтираната в шахтите на газопроводи-
те арматура (шибри, кранове, компенсатори и
др.) трябва да се подлага периодично на оглед
и ремонт по утвърден график.
(4) Оглед на газопроводите в котелните це-
хове се извършва 1 път на смяна.
Чл. 729. Проверка на плътността на съеди-
ненията и арматурите на газопроводите в ко-
телните цехове по външни признаци за изтича-
не на газ (звук, миризма, опипване) и намазва-
не на съмнителните места със сапунен разтвор
се извършва 1 път в денонощие. Проверка със
сапунен разтвор на газопроводите на котела се
извършва и след ремонт на котела.
Чл. 730. Забранява се откриването на изти-
чане на газ чрез огън.
Чл. 731. Всички открити неплътности и не-
изправности по действащите газопроводи тряб-
ва незабавно да се отстраняват.
Чл. 732. Употребата на промишлен газ (до-
менен, газогенераторен, коксов, отпадъчен и др.)
се извършва съобразно специални инструкции.
Г л а в а  в т о р а
ПРАХОПРИГОТВЯНЕ
Чл. 733. Прахоприготвящите уредби трябва
да осигуряват непрекъснато подаване към го-
релките на въглищен прах с необходимите ед-
рина, влажност и количество.
Чл. 734. Оптималните стойности на произ-
водителността на прахоприготвящата уредба,
на едрината и на влажността на въглищния прах
се определят въз основа на заводските характе-
ристики и на експлоатационните изпитвания.
Чл. 735. (1) Експлоатационният режим на
прахоприготвящите уредби трябва да изключ-
ва възможността за отлагане на прах по еле-
ментите им.
(2) Преди пускане в действие и преди ремонт
всички съоръжения от прахоприготвящата уредба
трябва да бъдат огледани. Откритите тлеещи от-
лагания трябва да бъдат незабавно ликвидирани.
(3) Забранява се пускането в действие на
прахоприготвяща уредба при наличие на тлее-
щи отлагания.
Чл. 736. Отворите и преградите на прахо-
приготвящите уредби трябва да се откриват по-
степенно, за да се избягва експлодиране или
възпламеняване на праха.
Чл. 737. При експлоатация на прахопригот-
вящите уредби е необходимо да се контролират:
1. непрекъснатото постъпване на гориво в
мелницата;
2. нивото на праха в бункера, което не трябва
да бъде по-ниско от 1/3 от височината на бунке-
ра (за осигуряване на нормална работа на пра-
ховия питател);
3. температурата на праха в бункера;
4. техническото състояние на изключените
участъци от уредбата и спрените вентилатори
(не се допуска натрупване по тях на прах и тле-
ещи отлагания);
5. изправността на предпазните клапани—със-
тоянието им трябва да се проверява всяка смяна;
6. плътността на тръбопроводите и на еле-
ментите на уредбата, включително на люкове-
те за оглед и почистване (просмукванията на
въздух и изтичането на прах трябва да се от-
страняват незабавно).
Чл. 738. Забранява се отварянето на отвори-
те и люковете за ревизия на работеща уредба.
Чл. 739. На прахоприготвящите уредби за
всички видове въглища (освен за антрацит и
полуантрацит) трябва да се монтират предпаз-
ни клапани. На уредбите за антрацит и полуан-
трацит се монтират предпазни клапани:
1. когато разпалващото или второто работ-
но гориво е газ;
2. когато се изгарят няколко вида гориво и
едно от тях изисква монтиране на предпазни
клапани.
Чл. 740. Предпазните клапани и отклонени-
ята от тях трябва да се монтират по такъв на-
чин, че да е изключена възможността за попа-
дане на изхвърлени при взрива газове към ра-
ботните места и проходите, към КЛ, мазуто-
проводите, газопроводите и маслопроводите.
Чл. 741. Влажността на въглищния прах тряб-
ва да бъде, както следва: