Държавен вестник, бр. 96, 2010 г., стр. 81

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  81  
(5) За отвеждане на излишната вода, както 
и за отстраняване на утайките във водната и 
утаителната камера се предвижда преливно-
изпразнителна система.
(6) Преди заустването на преливно-изпраз­
нителната система се предвижда възвратна 
клапа.
Чл. 35. При каптиране на извори, при които 
изворната вода съдържа голямо количество 
глинести и пясъчни частици, в събирател­
ната шахта се предвижда утаителна камера, 
свързана с водната камера чрез преливник.
Чл. 36. Спирателните арматури на изпраз­
нителната и водовземната тръба се проектират 
в сухата камера на събирателната шахта.“
§ 12. В чл. 54 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. постигане на качества на пречистената 
вода в съответствие с нормативните изисква­
ния за качество на водата, предназначена за 
питейно-битови цели;“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Заданието за проектиране на инвес­
тиционен проект на пречиствателна станция 
за питейни води съдържа най-малко следните 
данни и условия:
1. съществуващо положение, в т.ч. пред­
вижданията за развитие на урбанизираната 
територия, климатичните, инженерно-гео­
ложките, хидрогеоложките и сеизмичните 
условия, избор на площадка и собственост на 
терена, тахиметрична снимка на площадката 
и други в зависимост от конкретните условия;
2. определяне на нетната производителност 
на пречиствателната станция за експлоатаци­
онния срок по чл. 12, ал. 1;
3. използвани водоизточници, водни 
количес­тва и анализ на качествените пока­
затели на суровата вода (за които следва да се 
постигнат нормативни изисквания за качество 
на питейната вода) – при възможност за пос­
ледните три години в различни климатични 
сезони и характерни периоди;
4. изисквания към броя на вариантите и 
фазите на проектиране;
5. функционални и специфични изисквания 
към частите на инвестиционния проект и към 
основното технологично оборудване.“
§ 13. В чл. 55 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При водовземане от повърхностни 
води се предвижда тяхното пречистване в 
съответствие с изискванията на Наредба 
№ 12 от 2002 г. за качествените изисквания 
към повърхностни води, предназначени за 
питейно-битово водоснабдяване.
(3) За целите на проектирането според 
съдържанието и характера на суспендираните 
и хумусните вещества водите се категоризи­
рат, както следва:
1. маломътни – до 50 mg/l;
2. средномътни – от 50 до 250 mg/l;
3. мътни – от 250 до 1500 mg/l;
4. много мътни – над 1500 mg/l;
5. слабо оцветени – до 35° (по платино-
кобалтовата скала);
6. средно оцветени – от 35° до 120° (по 
платино-кобалтовата скала);
7. силно оцветени – над 120° (по платино-
кобалтовата скала).“
§ 14. В чл. 59 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „се обезвреждат“ се заме­
нят със „се събират, транспортират, съхраняват 
и/или обезвреждат“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите, когато се предвижда 
заустване на технологични води в канализа­
ционни системи, се спазват изискванията на 
Наредба № 7 от 2000 г. за условията и реда за 
заустване на производствени отпадъчни води 
в канализационните системи на населените 
места (ДВ, бр. 98 от 2000 г.).“
§ 15. В чл. 61 ал. 1 се отменя.
§ 16. Член 62 се изменя така:
„Чл. 62. (1) Допуска се непрекъснато при­
готвяне на реагентен разтвор въз основа на 
техническа обосновка.
(2) Броят на съдовете за приготвяне на 
реагентни разтвори се приема не по-малко 
от два.“
§ 17. Членове 63 – 66 се отменят.
§ 18. Член 73 се отменя.
§ 19. В чл. 76 ал. 2 се отменя.
§ 20. Член 81 се отменя. 
§ 21. В чл. 85 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 запетаята след думата „озон“ 
се заменя със съюза „или“, а думите „или 
водороден прекис“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „хлорна вар“ се заличават.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Биоцидите, използвани при дезинфек­
цията на питейните води, трябва да отгова­
рят на изискванията на Закона за защита от 
вредното въздействие на химичните вещества 
и препарати и на Наредбата за условията и 
реда за пускане на пазара на биоциди, приета 
с Постановление № 336 на Министерския съ­
вет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 2008 г.; изм., 
бр. 51 от 2008 г.).“
§ 22. В чл. 88, ал. 1 думите „изискванията 
за качество на водата“ се заменят с „норма­
тивните изисквания за качество на водата“.
§ 23. В чл. 95, ал. 1 думата „корозионоус­
тойчиви“ се заменя с „хлороустойчиви“.
§ 24. В чл. 106, ал. 1 след думите „спома­
гателни съоръжения и помещения,“ се добавя 
„включително лаборатории,“.
§ 25. В чл. 108, ал. 1 думите „свободен 
напор“ се заменят с „допълнителен напор“.
§ 26. В чл. 112 ал. 6 се отменя.
§ 27. В чл. 116, ал. 2 думите „извън помпе­
ната станция в отделна шахта“ се заличават.
§ 28. Член 118 се изменя така: