Държавен вестник, бр. 69, 2014 г., стр. 5

БРОЙ  69	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  5  
4.4. За резервоари за леснозапалими течности, 
горими течности или горими газове в изчисленията 
по т. 4.3 се включва площта на обваловката на ре-
зервоарите, а за резервоари без обваловка – площ- 
та на площадката, на която са разположени ре-
зервоарите.
4.5. За площ на технологично съоръжение се 
приема площта на площадката, заета от съоръ-
жението. 
4.6. При изчисляване на стойността на показа-
теля „Пожарна опасност“ сградите и помещенията 
от класове Ф1 – Ф4 на територията на обекта се 
приравняват към категория по пожарна опасност 
Ф5В.
4.7. Данните за площите на помещенията, 
съоръженията и инсталациите се вземат от стро-
ителните книжа или от техническия паспорт на 
обекта, а когато такива не са налични – от про-
екти за заснемане. 
5. Определяне стойността на показателя „Го-
товност за оперативна намеса“:
5.1. Показателят „Готовност за оперативна 
намеса“ характеризира отдалечеността на обекта 
от най-близката Районна служба „Пожарна без-
опасност и защита на населението“ (РСПБЗН) 
или от Участък „Пожарна безопасност и защита 
на населението“ (УПБЗН), както и оперативните 
възможности на същото звено за локализиране и 
ликвидиране на възникнал пожар.
5.2. Стойността на показателя „Готовност за 
оперативна намеса“ (Г) се определя съгласно 
таблица № 1 в зависимост от отдалечеността на 
обекта от най-близката РСПБЗН или от УПБЗН 
и броя екипи за пожарогасене, с които същото 
звено може да реагира.
Таблица № 1
Отдале-
ченост 
на обек-
та от 
РСПБЗН 
(УПБЗН)
до 
2,5 км
над 2,5 
до 
5 км
над 5 
до 
7,5 км
над 7,5 
до 
10 км
над 
10 км
Брой 
екипи 
за по-
жаро-
гасене 
над 
2
2 1
над 
2
2 1
над 
2
2 1
над 
2
2 1
над 
2
2 1
Г
0,6 0,8 1 1,6 1,8 2 2,6 2,8 3 3,6 3,8 4 4,6 4,8 5
6. Определяне стойността на показателя  
„Едновременно пребиваващи хора“:
6.1. Показателят „Едновременно пребиваващи 
хора“ характеризира възможността за възникване 
на пожар вследствие от допусната небрежност 
или неправилни действия на пребиваващите в 
обекта, броя на потенциално застрашените хора 
в обекта при пожар, както и от трудностите при 
извършване на дейности по евакуация и спася-
ването на хората.
6.2. Стойността на показателя „Едновремен-
но пребиваващи хора“ (Е) се определя съгласно 
таблица № 2 в зависимост от максималния брой 
на едновременно пребиваващите хора в обекта, 
определен в съответствие с изискванията на чл. 36 
от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. 
Таблица № 2
Максимален брой едновременно 
пребиваващи хора в обекта
Е
над 1500
5
от 1001 до 1500
4
Максимален брой едновременно 
пребиваващи хора в обекта
Е
от 401 до 1000 
3
от 201 до 400 
2
до 200
1
7. Определяне стойността на показателя „Те-
ритория на обекта“ (Т):
7.1. Показателят „Територия на обекта“ харак-
теризира сложността на обекта и обема на работа 
(свързана с пожарогасителни действия), времето 
за достигане на екипите от входа на обекта до 
всяка негова точка, възможностите за развитие и 
условията за гасене на възникнал пожар.
7.2. Стойността на показателя „Територия на 
обекта“ (Т) се определя по таблица № 3.
Таблица № 3
Площ на територията на обекта (m2)
Т
над 1 000 000
5
над 800 000 до 1 000 000
4
над 300 000 до 800 000
3
над 100 000 до 300 000
2
до 100 000
1
8. Определяне стойността на показателя „Ак-
тивни мерки за пожарна защита“:
8.1. Показателят „Активни мерки за пожарна 
защита“ характеризира влиянието на приложените 
мерки за навременно откриване на възникнал 
пожар, осигуряване на безопасната евакуация на 
пребиваващите, гасене на пожара, управление на 
дима и топлината и управление на системите и 
оборудването за осигуряване на пожарната без- 
опасност за сградата/съоръжението на територията 
на обекта, където е възможно възникването на 
най-сложен пожар, съгласно плановете за пожа-
рогасене, разработени на основание на наредбата 
по чл. 17, ал. 4, във връзка с чл. 17, ал. 2, т. 3 от 
Закона за Министерството на вътрешните работи. 
Отчита се наличието на следните активни мерки 
за пожарна защита:
8.1.1. евакуационно осветление – ЕО;
8.1.2. пожароизвестителна система – ПИС;
8.1.3. пожарогасителна система – ПГС;
8.1.4. вентилационна система за отвеждане на 
дима и топлината (ВСОДТ) съгласно определени-
ето в т. 3.1.38 от СД CEN/TR 12101-5 „Системи за 
управление на дим и топлина. Част 5: Указания 
по отношение на функционални препоръки и ме-
тоди за изчисляване на вентилационни системи 
за отвеждане на дим и топлина“;
8.1.5. система за управление на инсталациите и 
оборудването, имащи отношение към пожарната 
безопасност на обекта (СУИОПБ).
8.2. При наличие на съответната активна мярка 
за пожарна защита стойността на показателя за 
активната мярка се определя по таблица № 4, а при 
отсъствие – стойността на същия показател е 0.
Таблица № 4
Активни мерки
ЕО ПИС ПГС ВСОДТ СУИОПБ
Показател
0,5
1
1,5
1,25
0,75
8.3. Стойността на показателя „Активни 
мерки за пожарна защита“ (А) се определя по 
следния израз: