Държавен вестник, бр. 10, 2015 г., стр. 35

БРОЙ  10	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  35  
Изчисленията, направени в част „Енергийна 
ефективност“ на инвестиционния проект, са задъл-
жителни за спазване от строителя при изготвяне 
на офертата за изпълнение на топлинна изолация 
на сградата. Изпълнението на архитектурно-строи-
телните детайли, разработени в част „Архитектур-
на“, също са задължителни за строителя, като ко-
рекции на архитектурно-строителните детайли се 
извършват съгласно предвидения законов ред. 
В техническата спецификация за строител-
ство възложителят следва да посочи ясно коефи-
циентите но топлопреминаване през външните 
ограждащи елементи на сградата, които трябва 
да се постигнат с полагане на топлоизолационна 
система за съответното предназначение в сгра-
дата, като тези коефициенти също се вземат от 
инвестиционния проект, където на по-ранен етап 
са съобразени и съгласувани с резултатите от об-
следването за енергийна ефективност. 
3.4. Технически изисквания към хидроизола-
ции и хидроизолационни системи.
Проектните решения на хидроизолациите и 
на хидроизолационните системи на сгради се 
представят в част „Архитектурна“ на инвестици-
онния проект.
Във фаза технически проект проектните ре-
шения за изпълнение на хидроизолациите и/или 
на хидроизолационните системи се представят в 
чертежите на проекта с характерните детайли, 
а също така се задават минималните експлоата-
ционни показатели на съществените характерис-
тики на избраните хидроизолационни продукти.
Във фаза работен проект за хидроизолационни 
системи се разработват подробно детайли за ха-
рактерните зони, като дилатационни или работни 
фуги, водоприемници, отдушници, ограждащи бор-
дове и всички повърхнини, пресичащи изолирана-
та повърхност, отвори за преминаване на инстала-
ции през изолираните части на сградата, покриви 
с променящ се наклон и др. В работния проект се 
дават и изискванията към строителните продукти 
и към технологията за изпълнение на хидроизо-
лациите и/или на хидроизолационните системи в 
съответствие с техническия проект; предписания 
за извършване на водна проба и изискванията за 
поддържане по време на експлоатация.
Физико-механичните характеристики на пред-
видените за изпълнение хидроизолации и хидро-
изолационни системи и условията за полагането 
им трябва да отговарят на нормативните изисква-
ния на Наредба № 2 от 2008 г. в зависимост от 
вида на продуктите и предвидените им функции 
и предназначение. 
Видовете строителни продукти, които могат 
да се предвиждат при проектирането на хидро­
изолации и на хидроизолационни системи на 
плоски покриви на сгради и съоръжения и за ко-
ито в наредбата са определени физико-механични 
характеристики, са съответно на базата на: 
• огъваеми битумни мушами; 
• пластмасови и каучукови мушами; 
• битумнополимерни състави;
• течни полимерни състави;
• циментнополимерни състави.
Видът на хидроизолацията и на хидроизола-
ционната система на плоски покриви на сгради и 
съоръжения се избира в зависимост от:
• техническите характеристики и технология-
та за изпълнение на строежа;
• вида на строежа: ново строителство, осно-
вен ремонт, реконструкция, основно обновяване 
или преустройство;
• вида на основата, върху която ще се изпъл-
нява хидроизолацията (бетон, циментно-пясъчен 
разтвор, торкретбетон, дървесина, метал, зидария 
и др.);
• компонентите (слоевете) на хидроизолаци-
онната система;
• вида и начина на водоотвеждането;
• използваемостта на покрива.
3.5. Технически изисквания към доставени 
на строежа комплекти от сглобени прозорци и 
врати, които ще се монтират върху фасадите на 
сградите.
В съответствие с Наредба № 7 за енергийна 
ефективност, топлосъхранение и икономия на енер-
гия в сгради на етапа на изпълнение на строител-
ството доставените на строежа комплекти трябва 
да бъдат придружени с декларация за съответ-
ствие от изпитване на типа за доказване на съ-
ответствието на продукта с БДС EN 14351-1:2006 
и БДС EN ISO 10077-1:2006, която съдържа най-
малко следната информация за:
• коефициента на топлопреминаване на сгло-
бения образец (Uw) в W/m2K;
• коефициента на топлопреминаване на ос-
тъкляването (Ug) в W/m2K;
• коефициента на топлопреминаване на рам-
ката (Uf) в W/m2K;
• коефициента на енергопреминаване на ос-
тъкляването (g);
• радиационните характеристики – степен на 
светлопропускливост и спектрална характеристи-
ка;
• въздухопропускливостта на образеца;
• водонепропускливостта;
• защитата от шум.
3.6. Технически изисквания към енергийните 
характеристики за слънчеви колектори за систе-
ми, оползотворяващи слънчева енергия за загря-
ване на вода за битови нужди в сградата.
С отчитане нивото на технологиите препоръ-
чителни за техническите спецификации са след-
ните изисквания:
3.6.1. Плоски слънчеви колектори
• Коефициент на абсорбция (α) >/= 90 %
• Коефициент на емисия (ε) </= 5 %
• Обобщен коефициент на топлинни загуби 
(UL </= 5 Вт/м2К )
• Използваната прозрачна изолация да е от 
закалено стъкло с ниско съдържание на желязо
• Работно налягане на колектора – 6 бара 
3.6.2. Вакуумно-тръбни слънчеви колектори
• Коефициент на абсорбция (α) >/= 90 %
• Коефициент на емисия (ε) </= 5 %
• Обобщен коефициент на топлинни загуби 
(UL </= 1,5 Вт/м2К)