Държавен вестник, бр. 92, 2022 г., стр. 109

БРОЙ  92	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  109  
8. Нормативна осигуреност на входящите данни в съответствие с приложимите мерки по при­
лагането съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към 
продук­ти, свързани с енергопотреблението (ОВ, L 285/10 от 31 октомври 2009 г.)
Нормативната осигуреност на висока ефективност на топло- и студоснабдяването с термопомпи 
като източници на топлина и/или студ, въз основа на която се извършват изчисленията за адапти­
ране на SCOPon и SEERon към местните климатични условия, се базира на стойности на технически 
показатели, отчетени от продуктовата информация за екодизайн. Когато такава информация не е 
налична, могат да се използват следните данни, както са дадени във:
1. ����������������������������������������������������������������������������������������
таблица 8.1 – за климатизатори с електрически задвижвани компресори, обхванати от Регла­
мент (ЕС) № 206/2012 на Комисията от 6 март 2012 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета по отношение на изискванията за екопроектиране на клима­
тизатори и вентилатори за разхлаждане:
Таблица 8.1
Минимална енергийна ефективност на показателите SCOPon и SEERon на климатизатори с електрически 
задвижвани компресори с номинална охладителна мощност ≤ 12 kW (или отоплителна, ако продуктът 
няма функция за охлаждане)
Условия
Климатизатори, с изключение 
на едноканални и двуканални 
климатизатори
Двуканални 
климатизатори
Едноканални 
климатизатори
SEER
SCOP
(отоплителен
сезон: средноста­
тистически)
EERrated
COPrated
EERrated
COPrated
1
2
3
4
5
6
7
Ако ПГЗ на хладилния агент 
> 150 при < 6 kW
4,60
3,80
2,60
2,60
2,60
2,04
Ако ПГЗ на хладилния агент 
≤ 150 при < 6 kW
4,14
3,42
2,34
2,34
2,34
1,84
Ако ПГЗ на хладилния агент 
> 150 при 6 ÷ 12 kW
4,30
3,80
2,60
2,60
2,60
2,04
Ако ПГЗ на хладилния агент 
≤ 150 при 6 ÷12 kW
4,60
3,80
2,60
2,60
2,60
2,04
Забележка. ПГЗ – Потенциал за глобално затопляне на хладилния агент. 
2. таблица 8.2 – за генератори на топлина и/или студ, обхванати от Регламент (ЕС) 2016/2281 на 
Комисията от 30 ноември 2016 г. за изпълнение на Директива 2009/125/ЕО на Европейския пар­
ламент и на Съвета за създаване на рамка за определяне на изискванията за екопроектиране към 
продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране на 
въздухоотоплителни продукти, охладителни продукти, високотемпературни технологични охлади­
тели на течности и вентилаторни конвектори:
Таблица 8.2
Минималната енергийна ефективност (ηs, %) на въздухоотоплителни продукти с номинална отоплителна 
мощност до 1 MW включително охладителни продукти и високотемпературни технологични охладители 
на течности с номинална охладителна мощност до 2 MW включително
Генератора на топлина и/или студ
Вид на генератора на топлина/студ
ηs, %
1
2
3
Топловъздушни агрегати
Използващи газови или течни горива
84 %
Използващи електроенергия
33 %
Климатични водоохладители 
(водоохлаждащи агрегати)*
Въздух-вода, Prated,c < 200 kW
209 %
Въздух-вода, Prated,c ≥ 200 kW
225 %
Вода/солов разтвор-вода, Prated,c < 200 kW
272 %
Вода/солов разтвор-вода, Prated,c ≥ 200 kW
352 %
Климатизатори
Електрически климатизатори въздух-въздух
257 %
Термопомпи
Електрически термопомпи въздух-въздух
177 %