Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 63

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  63
скочи със събрани крака, като се стреми да се
задържи прав. Водачът се отдалечава от съоръ-
жението чрез скокове на един крак или със
събрани крака.
Чл. 517. (1) На повдигателните съоръжения
се извършва техническо освидетелстване и пе-
риодични прегледи от упълномощени от рабо-
тодателя лица съгласно действащата норматив-
на уредба.
(2) Забранява се работа с повдигателни съ-
оръжения, които не са технически освидетел-
ствани или са с изтекъл срок на периодичен
преглед.
Чл. 518. Забранява се работа с повдигателни
съоръжения при силен вятър, дъжд, снегова-
леж или активна атмосферна (мълниеносна)
дейност.
Чл. 519. Допуска се работа с повдигателни
съоръжения в тъмната част на денонощието
само с изключване на напрежението на уредба-
та и при достатъчно осветено работно място.
Раздел II
Работа в открити разпределителни уредби
Чл. 520. (1) Работата с използване на повди-
гателни съоръжения в ОРУ се извършва с наряд.
 (2) При работа без изключване или с час-
тично изключване на напрежението и в бли-
зост до тоководещи части под напрежение ко-
мандите за работа с повдигателното съоръже-
ние да се дават от изпълнителя на работата
под непрекъснатия надзор на отговорния ръ-
ководител.
Чл. 521. (1) Допуска се работа с използване
на повдигателни съоръжения при частично из-
ключване на напрежението само когато раз-
стоянието от всички части на съоръжението във
възможните им крайни положения до токово-
дещите части под напрежение е не по-малко от
посоченото в чл. 523, ал. 1.
(2) Когато повдигателно съоръжение е раз-
положено встрани от тоководещи части под
напрежение и не може да бъде осъществено
изключване на напрежението, за недопускане
на опасно приближаване до частите под напре-
жение ъгълът на завъртане на подемната (раз-
тягащата) се част на съоръжението се ограни-
чава в хоризонтална плоскост чрез монтиране
на специални ограничителни приспособления
или поставяне на ограждения, ограничаващи
зоната на завъртане.
Раздел III
Работа по въздушни електропроводни линии
Чл. 522. (1) Работата по въздушни електро-
проводни линии в границите на предпазните им
зони с използване на повдигателни съоръже-
ния се извършва с наряд.
(2) В наряда се записват видът на повдига-
телното съоръжение, дължината на стрелата,
максималната височина на издигане на плат-
формата и други характерни данни за съоръ-
жението.
Чл. 523. (1) Разрешава се работа с повдига-
телни съоръжения в границите на предпазната
зона на ВЛ само когато разстоянието от която
и да е конструктивна част на съоръжението,
въже или товар до най-близкия проводник под
напрежение е не по-малко от:
1. при напрежение до 1 kV вкл.—1,5 m;
2. при напрежение над 1 kV до 20 kV вкл.—
2,0 m;
3. при напрежение 110 kV—4,0 m;
4. при напрежение 220 kV—5,0 m;
5. при напрежение 400 kV—8,0 m.
(2) Допуска се работа на хора от телеско-
пични стълби и други повдигателни съоръже-
ния по ВЛ без изключване на напрежението,
когато разстоянието от най-високите заземе-
ни части на повдигателното съоръжение до най-
близкия проводник на ВЛ е не по-малко от
посоченото в ал. 1.
Чл. 524. (1) При работа в границите на пред-
пазна зона на ВЛ повдигателните съоръжения
за товари и хора се заземяват с преносими за-
земители.
(2) За верижни товароподемни машини не
се изисква заземяване.
Г л а в а  д в а д е с е т  и  в т о р а
РАБОТА В СПЕЦИАЛНА СРЕДА
Раздел I
Работа в среда с повишена опасност или с осо-
бена опасност
Чл. 525. Работата в среда с повишена опас-
ност или в среда с особена опасност по отноше-
ние на поражения от електрически ток се из-
вършва от персонал, който е запознат със:
1. характерните за средата опасности от по-
ражение от електрически ток и методите за
безопасна работа в нея;
2. мерките, които се прилагат за защита сре-
щу поражение от електрически ток, и практи-
ческите начини за прилагането им.
Чл. 526. Специфичните изисквания за рабо-
та в среда с повишена опасност или с особена
опасност се определят за всеки енергиен обект
с вътрешни инструкции.
Чл. 527. (1) В мрежа с напрежение до 1000 V
или в мрежа за постоянен ток, в среда с повише-
на опасност за поражение от електрически ток
без изключване на напрежението могат да се
извършват:
1. измерване на напрежение;
2. измерване с измерителни клещи;
3. присъединяване на отделни консуматори
към шинопровод при наличие на специални
предпазни приспособления;
4. почистване на изолатори на шинопроводи.
(2) Работите по ал. 1 се извършват от лица с
трета квалификационна група, с ползване на
лични предпазни средства.
Чл. 528. Забранява се извършване на всякаква
работа по съоръжение, намиращо се под напре-
жение, в помещение, в което се образува токо-
проводим прах, както и в помещение с особена
опасност за поражение от електрически ток.