Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 11

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  11
(2) На смукателните газопроводи в непос-
редствена близост до компресорите се монти-
рат филтри и утайници, които не допускат про-
никване на замърсяване и чужди тела в компре-
сорите. Събраните течни или полутечни отпа-
дъчни продукти се отвеждат чрез тръбопрово-
ди на безопасно място извън сградата на ком-
пресора.
(3) Основното и спомагателното технологич-
но оборудване, свързано с повишаване наляга-
нето на газа, се монтира в производствената
зона на компресорната станция.
(4) За изключване на компресорната станция
от преносния газопровод се монтират спирател-
ни съоръжения с дистанционно управление.
(5) На всеки нагнетателен газопровод се
монтира обратен клапан.
(6) На входящия и изходящия газопровод на
компресорната станция се монтира устройство
за изпускане на газа на разстояние, осигурява-
що безопасни условия за разсейването му.
Чл. 26. Компресорните агрегати с номинал-
но налягане, по-високо от работното налягане
на свързаните с тях съдове и газопроводи, се
съоръжават с предпазни клапани по БДС 12961.
Чл. 27. Компресорните агрегати са съоръ-
жени с автоматична защита, която не допуска
работата им при:
1. намаляване на налягането в смукателния
газопровод под минимално допустимото—при
центробежни компресори;
2. повишаване на налягането след компре-
сора над максимално допустимото;
3. намаляване на налягането в охлаждащата
система под минимално допустимото;
4. намаляване на налягането под допустимо-
то в маслената система.
Чл. 28. Компресорните станции са съоръже-
ни с аварийна система за изключване, която:
1. е в състояние да изолира компресорната
станция от газопровода и да изпусне газа от
газопроводите на територията на компресор-
ната станция;
2. осигурява изпускане на газа на място, ко-
ето не създава опасност;
3. осигурява възможност за изключване на
компресорите и електрическите уредби;
4. се управлява най-малко от две места, като
едното от тях е извън газоопасната зона.
Чл. 29. Компресорните агрегати в компресор-
ната станция се комплектуват с устройство за
изключване или за подаване на алармен сигнал,
което се задейства при достигане на граничните
стойности на технологичните параметри.
Чл. 30. Компресорните станции с бутални
компресори са съоръжени с предпазно устройс-
тво, което да гарантира, че максималното до-
пустимо налягане не превишава работното на-
лягане с повече от 10 на сто.
Чл. 31. В компресорни станции с бутални
компресори смукателните и нагнетателните
колектори се полагат надземно.
Чл. 32. Помещенията на компресорните стан-
ции, в които са монтирани газови съоръжения,
трябва да се осигурят със:
1. аварийна вентилация, осигуряваща безо-
пасност на персонала срещу възможни инци-
денти, свързани с натрупвания на газ в помеще-
ния;
2. далекосъобщителни връзки;
3. мълниезащитна и заземителна инстала-
ция;
4. постоянно електрозахранване;
5. водопроводна и канализационна инстала-
ция.
Раздел V
Газоразпределителни станции
Чл. 33. (1) Газоразпределителните станции
са взривоопасни съоръжения за регулиране
налягането на газа при постъпването му от
преносната мрежа в разпределителните мрежи.
(2) Газоразпределителните станции осигу-
ряват филтрирането и поддържането на темпе-
ратура на газа в определени граници и са с въз-
можност за търговско измерване на премина-
лото количество газ.
Чл. 34. (1) Газоразпределителните станции
може да се монтират на открито или в закрити
помещения.
(2) Технологичните навеси и помещенията
на ГРС се изграждат от негорими материали.
Чл. 35. Според степента на автоматизация
ГРС са:
1. газоразпределителни станции с обслуж-
ващ персонал;
2. газоразпределителни станции без обслуж-
ващ персонал—автоматични ГРС (АГРС).
Чл. 36. Пътищата на и до територията на
ГРС се изграждат от твърда настилка.
Чл. 37. В ГРС може да има отопление в зави-
симост от климатичните условия и от конст-
рукцията на прилаганите регулатори и контрол-
но-измервателни прибори (КИП).
Чл. 38. Помещенията и площадките на съо-
ръженията на ГРС се осигуряват съгласно чл. 32.
Чл. 39. (1) Газоразпределителните станции
трябва да са съоръжени със:
1. спирателна арматура на входа и на изхода;
2. филтри за очистване на газа от механични
примеси;
3. предпазно-отсекателен клапан за високо
и ниско налягане пред регулатора на налягане,
сработващ, когато налягането след регулатора
на налягане превиши стойността на временно-
то работно налягане или спадне с повече от 30
на сто от работното налягане; клапанът се ком-
плектува с уред, сигнализиращ при сработване-
то му, като отварянето на сработил клапан не
може да се извършва автоматично;
4. регулатори на налягане, осигуряващи под-
държане на зададеното работно налягане след
него в граници от 80 на сто от работното наля-
гане до максималното работно налягане (MOP);