Държавен вестник, бр. 49, 2013 г., стр. 39

БРОЙ  49	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  39  
Чл. 17. (1) Количеството на инфилтрира-
ните в канализационната мрежа подземни 
води се определя посредством непосредствени 
изследвания.
(2) При липса на конкретни данни общото 
количество на инфилтрираните подземни и 
други води може да бъде прието от 0,05 до 
0,15 l/s.ha по отношение на непропускливата 
отводнявана площ, която може да се изчисли, 
като се умножи общата отводнявана площ 
със средния отточен кофициент.
(3) Инфилтрацията може да се приеме за 
нулева, когато според хидроложките проуч-
вания канализационната мрежа се проектира 
над нивото на подземните води.
Чл. 18. Оразмерителното дъждовно водно 
количество при хидравлично оразмеряване 
на канализационните мрежи се определя 
съгласно приложение № 2.
Чл. 19. (1) Оразмерителното водно ко-
личество за битовата мрежа при разделна 
канализационна мрежа се определя като 
сума от максималното часово количество на 
битовите и производствените отпадъчни води, 
умножено по 2.
(2) Оразмерителното водно количество при 
разделна канализационна мрежа за дъждовни 
води се определя съгласно чл. 18.
(3) Оразмерителното водно количество за 
мрежата при смесена канализационна мрежа 
се определя като сума от максималното часово 
количество на битовите и производствените 
отпадъчни води и оразмерителното дъждовно 
водно количество, определено съгласно чл. 18.
Чл. 20. (1) Хидравличното оразмеряване на 
канализационните тръбопроводи се извършва 
по данни от техническите спецификации на 
проектираните тръби, като се използват ут-
върдените в практиката хидравлични формули 
на Колбрук и/или Манинг. 
(2) Проводите за отпадъчни води се оразме-
ряват хидравлично така, че да бъде ограничена 
максимално възможността за отлагането на 
суспендирани вещества по дъното им, както 
и за осигуряване на придвижването на вече 
отложените утайки по тяхната дължина 
(осигуряване на условия за самопочистваща 
скорост на отпадъчните води в проводите).
(3) Допустимите минимални и максимални 
скорости на отпадъчните води при оразме-
ряването на гравитационни канализационни 
проводи се приемат съгласно приложение № 8. 
Чл. 21. (1) При проектирането на грави-
тационни канализационни мрежи се приема 
минимален вътрешен диаметър на тръбите 
250 mm. 
(2) За сградните канализационни отклонения 
минималният диаметър се приема в съответ-
ствие с изискванията на Наредба № 4 от 2005 г. 
за проектиране, изграждане и експлоатация 
на сградни водопроводни и канализационни 
инсталации (ДВ, бр. 53 от 2005 г.).
(3) Допуска се използването на минимален 
вътрешен диаметър 200 mm при наклони на 
тръбопроводите, по-големи от 0,01, когато 
използваният диаметър съответства на ораз-
мерителното отпадъчно водно количество.
Чл. 22. Хидравличното оразмеряване на 
гравитационните канализационни мрежи 
се извършва при условията на безнапорно 
движение на водата, като оразмерителното 
количество на отпадъчните води се провеж-
да при водни нива, съвпадащи с темето на 
тръбата в оразмеряваното сечение (т. нар. 
„пълен пълнеж“ или „цялостно напълване“).
Раздел ІІІ
Ревизионни шахти при гравитационни кана­
лизационни мрежи 
Чл. 23. (1) При проектирането на ревизи-
онни шахти с достъп за контрол от персонала 
се осигурява възможност за извършване на 
необходимите дейности за поддържане на 
канализацинонните мрежи. Минималният 
вътрешен размер на тялото на шахтите се 
предвижда със следните размери:
1. при ревизионни шахти с кръгло сече-
ние – 1000 mm;
2. при ревизионни шахти с правоъгълно 
сечение – 750 х 1200 mm;
3. при ревизионни шахти с елипсовидно 
сечение – 900 х 1100 mm.
(2) Минималният диаметър на входния 
отвор на ревизионните шахти се проектира 
с вътрешен диаметър 600 mm.
(3) Долната част на ревизионните шахти с 
достъп за контрол от персонала се проектира 
така, че размерите є да създават възможност 
за лесно и ефективно почистване, промиване и 
монтиране на затворни устройства и средства 
за измерване (при необходимост), както и за 
извършване на други дейности по време на 
експлоатацията.
(4) При канализационна мрежа, която 
обслужва конкретен поземлен имот (пло-
щадкова), се допуска проектиране на ревизи-
онни отвори, без да се осигурява достъп на 
експлоатационния персонал. Номиналният 
диаметър на тялото на ревизионните отвори 
се предвижда с вътрешни размери от 400 до 
800 mm.
Чл. 24. (1) Ревизионните шахти с достъп 
за контрол от персонала се проектират в 
местата, където се предвижда изменение на 
трасето на тръбопроводите или каналите в 
хоризонтална или вертикална посока, изме-
нение на напречното сечение или на наклона 
на прилежащите тръбни участъци, както и 
в местата, където се включват или започват 
канализационни участъци.
(2) Максималното разстояние между две 
съседни ревизионни шахти в зависимост от 
вътрешния диаметър на канализационния 
клон е, както следва: