Държавен вестник, бр. 82, 2004 г., стр. 13

Б Р О Й  82
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  13
ции, смесителни инсталации и бутилки, захран-
ващи с газ бутилкови инсталации, трябва да имат
самостоятелни входове с отварящи се навън
искрообезопасени врати и отварящи се прозор-
ци, отварящото устройство на които е разполо-
жено или изведено на височина не по-голяма от
1,8 m от пода.
(3) Гаражите за автомобили с АГУ трябва да
имат постоянно действаща вентилация.
(4) Подземните гаражи, в които могат да се
паркират автомобили с АГУ, трябва да имат:
1. вентилация най-малко с трикратен възду-
хообмен за 1 h;
2. автоматично задействаща се аварийна
вентилация във взривозащитено изпълнение;
3. газсигнализатори.
Чл. 99. При изграждане на вентилационни
системи за създаване на повишено налягане в
помещенията мястото за засмукване на свеж
въздух трябва да е в зона, в която не могат да
попаднат флуиди, които съгласно Закона за
защита от вредното въздействие на химичните
вещества, препарати и продукти се класифици-
рат като експлозивни, изключително запали-
ми, силно запалими, запалими, силно токсич-
ни, токсични и оксидиращи флуиди.
Чл. 100. (1) Не се допуска в стените на по-
мещенията и в пристройките, в които са мон-
тирани газорегулаторни инсталации, да има
димоходи, транзитни вентилационни и други
канали. Пристройката трябва да е отделена
от сградата с плътна негорима и газонепро-
ницаема стена.
(2) Подът на помещенията и пристройките
трябва да е от негорим и искронеобразуващ
материал. Изходът трябва да е самостоятелен с
отваряща се навън врата, осигурена срещу ис-
крообразуване.
Чл. 101. В производствените помещения по
чл. 98, ал. 1 и 2 не се допуска:
1. наличието на източници на огън или ис-
кри, освен когато това се изисква от прилагана-
та технология;
2. монтиране на съоръжения, които не са
пряко свързани с технологичния процес;
3. складиране на горими материали, ако те
не са необходими за производствения процес;
4. наличие на канали или шахти с изключе-
ние на посочените в чл. 20.
Чл. 102. Не се допуска разполагане и съхра-
няване на пълни или празни бутилки за газ във:
1. помещения под нивото на околния терен;
2. инсталационни и вентилационни шахти;
3. гаражи, които не отговарят на изисквани-
ята на чл. 98, ал. 3;
4. бани и складове за хранителни продукти;
5. помещения заедно с леснозапалими и го-
рими вещества;
6. места с температура над 40 °С;
7. коридори, тавани и стълбища на сгради.
Раздел ХI
Неразглобяеми съединения.
Изпитване без разрушаване
Чл. 103. Процедурите и персоналът за изпъл-
нение на неразглобяемите съединения на га-
зопроводите се одобряват от лице по чл. 83.
Чл. 104. Оценяването и изпитванията без
разрушаване на неразглобяемите съединения се
извършват от акредитиран от Изпълнителна
агенция “Българска служба за акредитация”
орган за контрол.
Чл. 105. (1) Изпитвания без разрушаване чрез
радиография и ултразвукова дефектоскопия се
извършват на:
1. сто на сто от челните заварени съедине-
ния на стоманените газопроводи, преминава-
щи под жп линии, шосета, водни прегради, по
мостове или язовирни стени, в канал или в за-
щитен кожух;
2. петдесет на сто от челните заварени съе-
динения на стоманените газопроводи в газо-
снабдителните станции и в автомобилните га-
зоснабдителни станции и на стоманените под-
земни газопроводи;
3. двадесет и пет на сто от челните заварени
съединения на стоманените газопроводи, непо-
сочени в т. 1 и 2, с максимално допустимо наля-
гане, по-високо от 0,5 МРа, и номинален диаме-
тър на тръбата 57 mm и по-голям;
4. петнадесет на сто от челните заварени
съединения на стоманени газопроводи, непосо-
чени в т. 1—3, с максимално допустимо наляга-
не, по-високо от 0,1 МРа;
5. пет на сто от челните заварени съедине-
ния на стоманените газопроводи, непосочени в
т. 1 и 2, с максимално допустимо налягане
0,1 МРа и по-ниско;
6. двадесет на сто от надлъжните шевове на
резервоарите на АГУ и всички места на преси-
чане с напречни шевове.
(2) Изпитванията чрез радиография се из-
вършват на не по-малко от половината от под-
лежащите на изпитване съгласно ал. 1 заваре-
ни съединения.
(3) Изпитванията чрез ултразвукова дефек-
тоскопия се извършват при дебелина на стена-
та на газопровода, по-голяма от 10 mm.
(4) Допустимите нива на качество според
заваръчните несъвършенства са:
1. за газопроводи с работно налягане, по-
ниско от 1,6 МРа—ниво на качеството С по БДС
EN 25817;
2. за газопроводи с работно налягане 1,6 МРа
и по-високо—ниво на качеството В по БДС EN
25817, освен дефекти със серийни номера 3, 9,
12, 21, ниво на качеството С дефекти със серий-
ни номера 24 и 25 са недопустими;
3. за резервоари на АГУ—ниво на качество
В по БДС EN 25817, с изключение на дефекти-
те, посочени в приложение № 4.
(5) При установяване на недопустимо ниво
на качество заварените съединения се изпит-
ват без разрушаване в удвоен обем.