Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 65

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  65
Чл. 253. Преди започване изграждането на
основата на металните и стоманобетонните
речни водоприемници се проверяват пикетаж-
ните оси на водопремниците и котировката на
временните репери, като при необходимост
речното дъно се почиства и удълбочава.
Чл. 254. (1) След изграждане на каменната
настилка под водоприемника се извършват
контролни водолазни проверки чрез измерване
на широчината, дължината и напречния нак-
лон на настилката.
(2) Допустимото отклонение на изградената
настилка от проектната є повърхност е до  ± 30 mm.
Раздел III
Изпитване на водовземни съоръжения
Чл. 255. (1) Сондажите се изпитват чрез проб-
но изпомпване за определяне на съответствие-
то им с издадените строителни книжа и за про-
верка на качествата на пробиването, работата
на съоръжението и качеството на водата. За
изпитването се води дневник.
(2) Изпомпването от сондажите се извърш-
ва до достигане на две нива по-ниско от проект-
ното ниво за получаване на проектния дебит.
(3) При сондиране в рохкави почви изпомп-
ването започва с малко снижаване на водното
ниво, като се преминава към по-голямо снижа-
ване. При сондиране в скални пластове и плът-
ни почви изпомпването започва с по-голямо
снижаване на водното ниво, като се преминава
към по-малко снижаване.
(4) Допуска се установяване на дебита на
тръбните кладенци и при водочерпене, извър-
шено при стабилизирано водно ниво, по-висо-
ко от проектното, но при дебит най-малко 5 %
от проектния.
Чл. 256. (1) Продължителността на контрол-
ните изпомпвания от сондажите се определя в
зависимост от времето за проверка на готов-
ността за експлоатация на всички елементи на
сондажите и за получаване на чиста вода без
наличие на механични примеси.
(2) Водното ниво в кладенеца се приема ста-
билизирано, ако при непрекъснато водочерпе-
не в продължение на 24 h количеството на вода-
та е постоянно.
(3) В началото и в края на пробното водоме-
рене се вземат проби за физико-химичен, мик-
робиологичен и радиологичен анализ на вода-
та в присъствието на представител на Държав-
ния санитарен контрол (ДСК). За резултатите
от анализите на водата се съставят протоколи.
Раздел IV
Приемане, въвеждане в експлоатация и техни-
ческа експлоатация на водовземни съоръжения
Чл. 257. (1) При приемането на водовземни-
те съоръжения се проверява съответствието им
с издадените строителни книжа.
(2) Водовземните съоръжения се приемат само
след завършване на всички СМР и след разглобя-
ване на временните защитни съоръжения.
(3) При приемането се проверяват:
1. заповедната книга на строежа;
2. констативният акт за установяване год-
ността на строежа;
3. актовете и протоколите, съставени по
време на строителството;
4. водонепропускливостта на стените, фуги-
те, шевовете и свързванията на всички части на
съоръженията, разположени под нивото на
подземните или речните води;
5. плътността на съединенията на тръбо-
проводите;
6. степента на уплътнение на дигите и на-
сипните площадки.
Чл. 258. (1) Сондажният кладенец се прие-
ма заедно с техническата документация, съста-
вена по време на пробивните работи, с паспорт
и образци от почвените слоеве, през които той
преминава.
(2) Паспортът на сондажа се придружава от
следните документи, подписани от строителя и
от инженер-геолог:
1. данни с резултатите от физико-химичните,
микробиологичните и радиологичните анализи
на водата със заключение от органите на ДСК;
2. дневник на пробното изпомпване;
3. актове за извършеното циментиране, из-
рязване на колони и торпедиране на сондажите.
Чл. 259. (1) За водовземните съоръжения се
съставя приемателно-предавателна документа-
ция, която съдържа най-малко:
1. разрешението за ползване;
2. актовете, съставени по време на строи-
телството;
3. протоколите от измерването на дълбочи-
ната на кладенеца и на дълбочината до статич-
ното водно ниво, дебита и относителния дебит
на кладенеца, вертикалността на обсадните
тръби (при тръбни кладенци) и др.;
4. протоколите от изпитванията на водо-
вземното съоръжение;
5. одобрения инвестиционен проект и/или
заверената екзекутивна документация;
6. техническото заключение за водовзем-
ното съоръжение;
7. резултатите от физико-химични, микро-
биологични и радиологични изследвания на
водата;
8. гаранционния паспорт на водовземното
съоръжение;
9. документ от експлоатационното дружес-
тво, че разполага с необходимото оборудване и
персонал за техническата експлоатация на во-
довземното съоръжение;
10. документи за удостоверено съответствие
на всички вложени продукти със съществените
изисквания към тях.
(2) Документацията по ал. 1 се съхранява от
лицето, което отговаря за техническата екс-
плоатация на водовземното съоръжение.
Чл. 260. (1) По време на техническата екс-
плоатация на водовземните съоръжения се води
дневник, в който се вписват всички измене-