Държавен вестник, бр. 34, 2004 г., стр. 50

С Т Р .  50
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  34
2. ножовката за рязане е заземена предвари-
телно; дръжката на ножовката да е от електро-
изолационен материал;
3. при рязането работещият да не докосва
метални части.
Чл. 336. Когато се използват синтетични
смоли вместо кабелна маса, се спазват инструк-
циите за безопасна работа на производителя.
Чл. 337. (1) При работа с газова горелка се
изпълняват инструкциите за безопасна работа
на производителя на горелката.
(2) При работа с бензинова лампа или про-
пан-бутанова горелка се спазват инструкциите
за пожарна безопасност при извършване на
огневи работи.
Г л а в а  ч е т и р и н а д е с е т а
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ УРЕДБИ
С НАПРЕЖЕНИЕ ДО 1000 V
Раздел I
Общи положения
Чл. 338. Тази глава се отнася за разпредели-
телни уредби с напрежение до 1000 V, изпълнени
като главни разпределителни табла, разпредели-
телни табла, разпределителни съоръжения в клет-
ки и шкафове, означавани по-нататък като РУ.
Чл. 339. (1) На лицевата страна, а при дву-
странно обслужване и на задната страна, на вся-
ка клетка, шкаф, табло и присъединените към
тях входящи/изходящи вериги се поставя чет-
лив надпис с наименованието и означението им
съгласно схемата на уредбата.
(2) Положението “включено” и “изключе-
но” на задвижващото устройство на комутаци-
онните апарати се означава видимо и трайно.
Чл. 340. (1) Извършваните работи с наряд в
РУ с напрежение до 1000 V са посочени в при-
ложение № 7.
(2) Разрешава се извършване на работа в РУ
без наряд от:
1. оперативния дежурен персонал или от
други лица с трета квалификационна група под
негово наблюдение;
2. оперативно-ремонтния персонал, на кой-
то е зачислена разпределителната уредба, с трета
квалификационна група.
Чл. 341. (1) Работата по тоководещи части
на РУ се извършва с изключване на напрежени-
ето и видимо прекъсване на електрическата
верига от всички страни, от които може да се
подаде напрежение към мястото на работа.
(2) За комутационни апарати от затворен тип
с недостъпни за оглед контакти, при които кон-
структивно е постигнато сигурно разделяне на
контактната система в положение “изключе-
но”, не се изисква видимо прекъсване на елек-
трическата верига, но задължително се прави
проверка за отсъствие на напрежение на извод-
ните клеми към консуматора.
Чл. 342. (1) Напрежението на достъпни за
допир тоководещи части в РУ може да не се
изключва, когато те са допълнително ограде-
ни с прегради и др. подобни защитни средства
на разстояние най-малко 0,1 m от тоководе-
щите части.
(2) Допуска се ограждението да се допира
до части, които се намират под напрежение,
когато е изготвено от подходящ диелектрик и
лабораторно е изпитано като електрозащит-
но средство.
(3) Поставяне на ограждения, допиращи се
до части под напрежение по ал. 2, се извърш-
ва от изпълнителя на работата с използване
на диелектрични ръкавици и от електроизо-
лационна поставка/диелектрично килимче/
пътека в присъствието на допускащия или на
второ лице от бригадата с трета квалифика-
ционна група.
Раздел II
Работа в закрити разпределителни уредби
Чл. 343. Внасяне на дълги предмети (тръби,
стълби и др.) и работата с тях в закрити разпре-
делителни уредби, означавани по-нататък като
ЗРУ, в които не всички части под напрежение
са защитени с ограждения, се извършва от две
лица под непрекъснатото наблюдение на изпъл-
нителя на работата/наблюдаващия.
Чл. 344. Скелетата, използвани за работа на
височина, се оразмеряват за товарите върху тях.
Стълбите се снабдяват с накрайници против
хлъзгане. В горния си край стълбите да се опи-
рат на здрава основа, а при нужда се укрепват
допълнително (например чрез привързване).
Чл. 345. Почистване и работа в коридори на
ЗРУ, ремонт на ограждения, подмяна на изго-
рели лампи и други работи, далеч от части под
напрежение, може да се извършват без наряд от
лица с втора квалификационна група със запис-
ване в оперативния дневник.
Чл. 346. (1) Работата по тоководещи части
на ЗРУ се извършва с наряд с изключване на
напрежението.
 (2) Когато в схемата за комутация няма
предпазители, които да се изваждат от гнезда-
та, се вземат мерки срещу погрешни действия
с комутационната апаратура като заключване
на ръкохватката на прекъсвача или на вратата
на шкафа, поставяне на изолиращи подложки
между контактите на комутационните апара-
ти и др.
Чл. 347. (1) Когато комутационният апарат
е от затворен тип или характерът на работата
не позволява прилагането на мерките, посоче-
ни в чл. 346, видимото прекъсване на веригата
се извършва с разшиноване или отсъединяване
на кабела, свързващ комутационния апарат със
съоръжението, по което ще се работи.
(2) Разшиноването или отсъединяването на
кабел се извършва от лице с трета квалифика-
ционна група под наблюдението на второ лице
с трета квалификационна група.
(3) Близките до работното място тоководещи
части под напрежение, достъпни за допир, тряб-
ва да бъдат изключени или надеждно оградени.