Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 121

Б Р О Й  72
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  121
Чл. 1011. В АЕЦ се разработват и утвържда-
ват от главния инженер норми за образуване на
течни радиоактивни отпадъци при водене на
технологичните процеси и дезактивацията. За-
палимите течни радиоактивни отпадъци се съх-
раняват отделно.
Чл. 1012. При планиране и провеждане на
работи в зоната със строг режим се предвиждат
и изпълняват мерки за ограничаване на обеми-
те от твърди и течни радиоактивни отпадъци.
Чл. 1013. Съоръженията, инструментите,
съдовете и другите предмети, които се изнасят
от необслужвани и периодично обслужвани
помещения на зоната със строг режим в други
помещения, се подлагат на дезактивация за
намаляване на замърсеността до нивото, уста-
новено за тези помещения. Неподдаващите се
на очистване до допустимото ниво се третират
като радиоактивни отпадъци.
Чл. 1014. Забранява се изхвърлянето на не-
радиоактивни отпадъци от АЕЦ на градските
сметища или на други сметища за обществено
ползване, освен на битови и строителни отпа-
дъци, преминали през дозиметричен контрол.
Г л а в а  п е т д е с е т  и  ч е т в ъ р т а
ВЕНТИЛАЦИЯ И СИСТЕМА ЗА ОТДЕЛЯ-
НЕ НА ГАЗООБРАЗНИ РАДИОАКТИВНИ
ПРОДУКТИ
Чл. 1015. (1) При експлоатация на вентила-
ционните системи се осигурява непрекъснато
снабдяване на обслужваните помещения с чист
въздух в съответствие с проектните режими.
(2) В херметизирани помещения и боксове,
където е възможна появата на радиоактивни
газове и аерозоли, разреждането при всички
нормални експлоатационни режими на работа
се поддържа в границите на проектните значе-
ния, но не по-малко от 50 Pa.
Чл. 1016. (1) Забранява се обединяването в
една система на вентилация на въздуховоди от
помещения с различни степени на замърсеност.
(2) Вентилацията на реакторна зала се осъ-
ществява от самостоятелна система с обмяна
на въздуха най-малко еднократно за час.
Чл. 1017. За изсмукващите и нагнетяващите
вентилатори се осигурява 100 % резерв с авто-
матично въвеждане на резерва. Изсмукващите
вентилационни системи, обслужващи отговор-
ни помещения, се захранват от мрежата с на-
деждно електрозахранване и се пускат автома-
тично след прекъсване на захранването.
Чл. 1018. (1) По време на експлоатация на
вентилационните системи се контролират па-
раметрите: налягане (разреждане) и темпера-
тура на въздуха в помещенията, напор на венти-
латорите, съпротивление на филтрите, концен-
трация на радиоактивните газове и аерозолите
преди и след филтрите.
(2) Обемът и периодичността на контрола
по ал. 1 се определят от експлоатационните
инструкции.
(3) Концентрацията на радиоактивните га-
зове и аерозоли във вентилационните тръби  се
контролира непрекъснато.
(4) Забранява се експлоатацията на АЕЦ при
активност на газообразните изхвърляния, пре-
вишаващи пределно допустимата.
Чл. 1019. При наличие в АЕЦ на няколко
вентилационни комина активността на изхвър-
лянията през всеки от тях  се нормира по такъв
начин, че сумарната активност не превишава
пределната.
Чл. 1020. (1) Отделяните от технологичните
съоръжения газове и въздух, съдържащи радио-
активни вещества, преди изхвърлянето им в
атмосферата се подлагат на очистване, а при
необходимост и на отлежаване в специални
газохранилища.
(2) Системата за очистване на отстранява-
ните от технологичните съоръжения газове се
снабдява с необходимите контролно-измерител-
ни прибори. Тази система се управлява  дистан-
ционно.
Чл. 1021. (1) Във всички елементи на систе-
мите за събиране и очистване на газове, газо-
хранилищата и другите съдове, където е въз-
можно отделяне и натрупване на водород, сис-
темно се контролира неговата концентрация.
Не се допуска концентрация на водород в газа
повече от 3 %.
(2) Елементите, подлежащи на контрол за
възможното натрупване и отделяне на водород,
се указват във вътрешните инструкции по опре-
делянето им в проекта.
Чл. 1022. Експлоатацията на системите за
доизгаряне на водород се осъществява в съот-
ветствие със специална инструкция. Забранява
се експлоатацията на тази система при обемна
концентрация на водорода след  контактните
апарати по-голяма от 1 %.
Чл. 1023. Огледът на съоръженията на сис-
темите за вентилация за очистване на газовете
и доизгаряне на водорода, изпробването на ре-
зервните агрегати и преминаването към тях се
извършва периодично (по график).
Г л а в а  п е т д е с е т  и  п е т а
СИСТЕМА ЗА АВАРИЙНО ЕЛЕКТРО-
СНАБДЯВАНЕ
Чл. 1024. Системата за аварийно електро-
снабдяване (САЕ) на енергийните блокове в
АЕЦ включва автономни източници на елект-
розахранване, разпределителни и комутацион-
ни устройства и  осигурява електроснабдяване
на потребителите от системите за безопасност
при всички режими на работа на централата,
както и при пълна загуба на електрозахранване
от енергийната система.
Чл. 1025. Системата за аварийно електро-
снабдяване  се експлоатира в съответствие с
изискванията на технологичния регламент и
експлоатационните инструкции.