Държавен вестник, бр. 72, 2004 г., стр. 98

С Т Р .  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  72
1. за ВЛ с напрежение 6 до 20 kV вкл.—2 m;
2. за ВЛ с напрежение 110 kV—4 m;
3. за ВЛ с напрежение 220 kV—6 m;
4. за ВЛ с напрежение 400 kV—9 m.
Чл. 761. Всеки собственик на ВЛ е длъжен:
1. да не допуска в предпазната зона без него-
во съгласуване извършването на строителни и
землени (изкопни) работи, складиране на ма-
териали, изграждане на временни съоръжения,
паркиране на машини и механизми, както и
селскостопански работи с употреба на високо-
габаритни машини;
2. да уведомява предприятията, организаци-
ите и частните лица, в чийто район преминава
ВЛ, за изискванията по т. 1 и да привлича под
отговорност нарушителите по установения ред.
Чл. 762. При експлоатацията на ВЛ се под-
държат в изправно състояние:
1. предупредителните табели по бреговете в
местата на пресичането на ВЛ с плавателните
реки, канали или водоеми, определени съглас-
но правилата за плаване по вътрешни водни
пътища;
2. устройствата за светлинно сигнализира-
не, поставени на стълбове;
3. “габаритните врати”, поставени на откло-
нението от жп линии към промишлени предп-
риятия, складове и др., по които е възможно
придвижване на кранове и други високогаба-
ритни товари под ВЛ; “габаритните врати” се
поставят и обслужват от организацията—соб-
ственик на жп линията;
4. постоянните знаци, поставени на стълбо-
вете на ВЛ, които включват:
а) предупредителни табели “НЕ СЕ КАЧ-
ВАЙ! ОПАСНО ЗА ЖИВОТА!”—на височина
2,5—3,0 m от земята;
б) пореден номер на стълба и година на въ-
веждане в експлоатация;
в) табела или траен надпис с диспечерско
наименование на линията; при две линии на
обща стълбова линия табелите или надписите
се поставят задължително под конзолите на
съответната линия на височина 2,5—3,0 m от
земята;
г) табела с диспечерско наименование на
секционния разединител при ВЛ 20 kV—на ви-
сочина до 2 m под табелата с наименованието
на линията.
Чл. 763. Вертикалните разстояния от про-
водниците на ВЛ при пресичане на въздушните
линии с пътища се поддържат съгласно опреде-
лените в проекта, но не по-малки от:
1. за напрежение до 1 kV вкл.—6,00 m;
2. за напрежение над 1 kV до 110 kV вкл.—
7,60 m;
3. за напрежение 220 kV—8,60 m;
4. за напрежение 400 kV—9,00 m;
5. за напрежение 750 kV—18,00 m.
Чл. 764. (1) Не се разрешават вертикални
разстояния от проводниците на ВЛ при най-
големия им провес до повърхността на терена,
по-малки от:
Напрежение
Ненаселени
Населени
на ВЛ
места, разстояние
места, разстояние
в метри
в метри
До 110 kV вкл.
6,00
7,00
220 kV
7,00
8,00
400 kV
8,00
9,00
750 kV
18,00
—
(2) За въздушни кабелни линии (ВКЛ) и за
линии с изолирани проводници (ВЛИП) за на-
прежение 20 kV вертикалните разстояния до
повърхността на терена при най-голям провес
са не по-малки от:
1. над пешеходни пътеки и терени, през ко-
ито не преминават превозни средства и механи-
зация—4 m за ВКЛ и 5m за ВЛИП;
2. над съоръжения в населени места и за
участъци извън населени места, недостъпни за
хора—3 m;
3. в зони, разрешени за преминаване на пре-
возни средства и механизация—6 m.
(3) Не се разрешава преминаването на вре-
менна ВКЛ през зоната на действие на кранове
и други повдигателни и строителни машини.
Чл. 765. (1) Трасето на въздушните линии
периодично се почиства от дървета и храсти и
се поддържа определената широчина на про-
секата.
(2) Широчината на просеката се определя,
както следва:
1. при нискостеблени насаждения с височи-
на до 4 m—по 3 m от крайните проводници на
линията, но не повече от 10 m обща широчина;
2. при насаждения с височина над 4 m—раз-
стоянието между крайните проводници плюс
удвоената средна височина на дърветата;
3. при големи скатове, широки дерета и ов-
рази, ако вертикалното разстояние от върхове-
те на дърветата до проводниците е по-голямо
от 5 m, се оставя само монтажна просека—по
2 m от крайните проводници;
4. при преминаване през овощни градини се
допуска подкастряне само на единични дърве-
та, без да се прави просека.
(3) При възникнала опасност от падане на
единични дървета върху ВЛ се предприемат
спешни мерки, като се уведомяват и собствени-
ците на насажденията.
Чл. 766. (1) На подложени на интензивно
заледяване ВЛ с напрежение 110 kV и по-висо-
ко се извършва топене на леда с електрически
ток, когато са осигурени технически възмож-
ности и условия за това.
(2) В случаите по ал. 1 се организира наблю-
дение на процеса на заледяване, като своевре-
менно се включва схемата за топене на леда.
Чл. 767. При експлоатацията на ВЛ се из-
вършват:
1. техническо обслужване (текущо поддър-
жане) с работи за предотвратяване преждевре-
менното износване на ВЛ като профилактични
огледи, проверки, измервания, отстраняване на
повреди и неизправности;