Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 74

С Т Р .  74
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
или при преустановяване действието на венти-
лацията по други причини той е длъжен да за-
пише в експлоатационния дневник причината
за спирането и продължителността на престоя.
Чл. 1115. Направените по време на монта-
жа, ремонта или при изпитванията изменения
във вентилационната система трябва да се от-
разяват в паспортите и в експлоатационните
инструкции.
Чл. 1116. (1) Най-малко 1 път в седмицата
експлоатационният персонал е длъжен да извър-
шва основен преглед на съоръженията на систе-
мата на въздушно отопление и вентилация, като
проверява режима на работа, положението на
шибрите, нагряването на въздуха в калорифери-
те, състоянието на топлопроводите и т. н.
(2) Инсталациите трябва да се обхождат
ежедневно от дежурните шлосери.
Чл. 1117. (1) Редът за включване и изключ-
ване на вентилационните инсталации се опре-
деля с местна инструкция.
(2) В почивни и празнични дни отоплител-
но-вентилационните инсталации трябва да се
изключват.
Чл. 1118. Ремонтът на вентилационните
инсталации, които обслужват пряко техноло-
гичния процес, се извършва едновременно с
ремонта на технологичните съоръжения.
Чл. 1119. (1) Калориферите за въздушното
отопление трябва да се почистват чрез про-
духване със сгъстен въздух или с пара в зави-
симост от замърсяването им, но най-малко 1
път на 3 месеца.
(2) Продухване на калориферите трябва да
се извършва и преди началото на отоплител-
ния сезон.
Чл. 1120. (1) За да не се замърсяват през лет-
ния период, всички калорифери трябва да бъ-
дат затворени от страната на входа на въздуха.
(2) Почистването на въздухопроводите от
прах и пепел трябва да се извършва най-малко
2 пъти в годината, ако условията за експлоата-
ция не налагат по-често почистване.
(3) Защитните мрежи и жалузи пред венти-
латорите трябва да се почистват от прах най-
малко 1 път на 3 месеца.
Чл. 1121. Металните въздухоприемни шах-
ти и външните жалузийни решетки трябва да
имат антикорозионно покритие, което трябва
ежегодно да се проверява и възстановява.
Г л а в а  о с е м н а д е с е т а
ПРОМИШЛЕНИ ПЕЩИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 1122. Правилата в тази глава се отнасят
за всички промишлени пещи, които работят с
твърдо, течно и газообразно гориво.
Чл. 1123. При експлоатацията на промиш-
лените пещи трябва да се спазват изисквания-
та на другите глави от наредбата, които се
отнасят за експлоатацията на елементите на
промишлените пещи.
Чл. 1124. Не се допуска въвеждането в екс-
плоатация на промишлени пещи при липса на
принципни и монтажни схеми и на технически
паспорт с основните конструктивни и експлоа-
тационни параметри на уредбата (вместимост,
максимална производителност, мощност, работ-
на температура и др.).
Чл. 1125. Икономичното и технически целе-
съобразното запълване на всяка промишлена
пещ се определя по опитен път съгласно прие-
тата технология на топене или загряване на
материала или изделието. Икономичното за-
пълване трябва да осигурява най-добро изпол-
зване на обема на пещта при минимален специ-
фичен разход на гориво.
Чл. 1126. При експлоатация на промишле-
ни пещи, работещи с твърдо, течно и газооб-
разно гориво, освен изискванията на наредба-
та трябва да се спазват и изискванията на ек-
сплоатационните инструкции на производи-
теля и на специализираните нормативни ак-
тове за безопасност на труда.
Чл. 1127. Промишлените пещи трябва да се
обслужват от персонал, който познава кон-
струкциите на пещите и правилата за техничес-
ка експлоатация и за безопасност на труда при
обслужването им.
Чл. 1128. Промишлените пещи се приемат
за експлоатация след пробна експлоатация и
проведени изпитвания в горещо състояние,
които се провеждат в съответствие с програ-
мата, съдържаща се в техническата докумен-
тация на пещта.
Раздел II
Силикатни пещи
Чл. 1129. Персоналът, който обслужва си-
ликатните пещи, трябва да осигурява спазване-
то на технологичните инструкции, температур-
ния режим на пещите и предписаното количес-
твено съотношение между обработвания мате-
риал и горивото.
Чл. 1130. Силикатните пещи трябва да се
ремонтират съгласно инструкциите за екс-
плоатация, съдържащи се в паспортите на пе-
щите. Допуска се пещите, които работят при
температури под 500°С, да се облицоват с обик-
новени строителни тухли. При по-високи ра-
ботни температури трябва да се използват
огнеупорни тухли.
Чл. 1131. (1) Температурата на носещата
конструкция на пещта трябва да се измерва
по график и при нормална експлоатация не
трябва да надвишава 150°С (с изключение 200
до 300°С).
(2) Металните елементи, които са свързани
конструктивно с носещата рама и са изработе-
ни от обикновена стомана, трябва да се охлаж-
дат в случаите, когато температурата им дости-
га 500—600°С.
Чл. 1132. Всяко тримесечие по график се про-
верява състоянието на изолацията на въздухо-
проводите за горещ въздух и техническото със-
тояние на температурните им компенсатори.
Чл. 1133. По време на експлоатацията по гра-
фик трябва да се измерват скоростите на дви-
жение на въздуха и димните газове и да се оси-
гурява спазването на проектните им скорости.