Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 35

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  35   
(3) Когато β > 0,5 и ReD < 10 000, към стой­
ностите за относителната неопределеност по 
ал. 1 се прибавя 0,5 %.
Чл. 207. Относителната неопределеност 
на коефициента на разширение ε при съот­
ветствие с всички технически изисквания и 
изисквания за монтаж се определя по форму­
лата 3,5
∆p
kp1, където k е адиабатна експонента, 
∆p е диференциалното налягане и p1 е абсо­
лютното статично налягане на природния 
газ или парата.
Чл. 208. (1) Налягането трябва да се из­
мерва през отделен единичен кръгъл цилинд­
ричен отвор.
(2) Осевата линия на отвора трябва да 
пресича осевата линия на тръбопровода под 
ъгъл 90° ± 3°.
(3) Диаметърът на отвора на изводите за 
измерване на налягането трябва да бъде в 
границите от 0,13D до 13 mm.
(4) Отворите за измерване на диференциал­
ното налягане на предната и задната страна 
на блендата трябва да имат равни диаметри.
Чл. 209. (1) Налягането се измерва с пре­
образувател на налягане с точност, по-малка 
или равна на 0,2 %.
(2) Измерването на налягане на природния 
газ може да се извършва с преобразуватели 
на абсолютно налягане или с преобразуватели 
на относително налягане.
Чл. 210. (1) В случаите, при които за измер­
ване на налягането се използва преобразувател 
за относително налягане, барометричното 
налягане се измерва в мястото на разпо­
лагане на разходомера с преобразувател на 
барометрично налягане с точност, по-малка 
или равна на 0,2 %.
(2) Барометричното налягане може да бъде 
прието за постоянно, когато отклонението от 
текущите стойности на абсолютното налягане, 
предизвикано от изменение на барометричното 
налягане, не надвишава 0,5 %.
Чл. 211. (1) Падът на налягане се измерва 
с преобразувател на диференциално налягане 
с точност, по-малка или равна на 0,2 %:
1. при ъглови изводи за диференциално 
налягане – като разлика между статичните 
налягания, взети непосредствено до равнина­
та на блендата, в ъглите, образувани между 
тази равнина и стената на правия участък на 
тръбопровода;
2. при фланцови изводи за диференциално 
налягане – като разлика между статичните 
налягания, взети на разстояние l1 и l2 преди 
и след блендата.
(2) Разстоянията l1 и l2 са съответно:
1. 25,4 mm ± 0,5 mm, когато β > 0,6 и 
D < 150 mm;
2. 25,4 mm ± 1 mm за всичк и оста­
нали случаи, т.е. β ≤ 0,6 или β > 0,6, но 
150 mm ≤ D ≤ 1000 mm.
Чл. 212. Падът на налягане при ъглови 
изводи за диференциално налягане трябва 
да се измерва през отделни цилиндрични 
отвори или през пръстеновидни камери, 
всяка от които е свързана с вътрешността 
на тръбопровода посредством пръстеновиден 
отвор или група равномерно разпределени по 
окръжността отвори.
Чл. 213. (1) Измерването на температурата 
се извършва на прав участък на тръбопровода 
преди или след блендата с преобразувател на 
температура, клас А.
(2) Местоположението на преобразувателя 
на температура или на защитната гилза, при 
наличие на такава, се определя така, че да 
оказва минимално влияние на движението 
на потока.
(3) Дълбочината на потапяне на преобра­
зувателя на температура или неговата гилза 
трябва да е от 0,3D до 0,7D.
Чл. 214. Калкулаторът трябва автоматично 
да изчислява стойностите на параметрите 
на потока, както и стойностите на разхода в 
съответствие с изискванията на БДС EN ISO 
5167-1 и БДС EN ISO 5167-2.
Чл. 215. (1) Калкулаторът трябва да осигу­
рява стабилност и запазване на техническите 
и метрологичните характеристики за периода, 
предвиден за употреба по предназначение и 
в съответствие с инструкциите на произво­
дителя.
(2) Конструкцията на калкулатора трябва да 
осигурява степен на защита от проникване на 
твърди частици и течности, специфицирана от 
производителя в зависимост от предписаните 
условия на функциониране.
(3) Калкулаторът трябва да е конструиран 
и произведен така, че да осигурява защита 
на метрологичните характеристики и да не 
позволяват промени, без да се нарушат знаците 
от проверка или защитните пломби.
(4) Калкулаторът трябва да осигурява:
1. защита срещу всяка неправилна употре­
ба, която може да се предвиди;
2. места за поставяне на знаците от мет­
рологичен контрол;
3. възможност за извършване на проверки 
за съответствие на калкулатора с изисква­
нията на този раздел и с удостоверението за 
одобрен тип.
Чл. 216. (1) Калкулаторът трябва да бъде 
оборудван с дисплей, който да показва, не 
е задължително едновременно, моментните 
стойности на входните величини, на измере­
ните или изчислените величини, моментните 
стойности, интегрираните стойности на раз­
хода, енергия и/или на топлинна мощност, 
мерната единица на всяка величина или па­
раметър, както и индикации на аварийните 
сигнали.
(2) Калкулаторът трябва да може да пре­
образува сигналите от свързаните с него