Държавен вестник, бр. 9, 2009 г., стр. 31

Б Р О Й  9
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  31
Чл. 208. (1) Монтажът или промяната на
системите по чл. 207 се извършва от овластени
за това организации.
(2) Системите се изработват от стомана или
равностойни негорими материали.
(3) Системите се конструират така, че да
бъдат в състояние да разпръскват вода с дебит
най-малко 5 l/m2 в минута на площта на най-
голямото помещение, което е под защита.
(4) Типът на системите, разпръскващи по-
малки количества вода, се одобрява съгласно
Резолюция на ИМО А 800(19) или друг стан-
дарт, признат съгласно процедурата на комите-
та по чл. 19, т. 2 на Директива 2006/87/ЕО.
(5) Типът по ал. 4 се одобрява от оторизира-
на организация по реда на Наредба № 4 за приз-
наване на организации за извършване на прег-
леди на кораби и корабопритежатели или акре-
дитирана институция, която се изисква да из-
вършва изпитванията при спазване на европейс-
ки стандарт EN ISO/IEC 17025:2000 за общите
изисквания към компетентността на лаборато-
риите за изпитвания и калибриране.
Чл. 209. (1) Системите по чл. 207 се прове-
ряват от овластено за това лице—експерт в съ-
ответната област:
1. преди въвеждане в експлоатация;
2. преди връщането им в работен режим, след
като са били задействани;
3. след всяко изменение или ремонт;
4. редовно най-малко веднъж на две години.
(2) При осъществяване на проверката лице-
то по ал. 1 извършва:
1. външен оглед на цялата система;
2. функционални изпитвания на системите
за защита и струйниците;
3. функционални изпитвания на съдовете под
налягане и помпената система.
(3) След приключване на проверката лицето
по ал. 1 издава удостоверение за извършването
є, като поставя подпис и датата на проверката.
Чл. 210. Броят на стационарните системи
се записва в корабното удостоверение на Общ-
ността.
Раздел V
Стационарни противопожарни системи в ма-
шинните, котелните и помпените отделения
Чл. 211. (1) В стационарните противопожар-
ни системи в машинните, котелните или пом-
пените отделения могат да се използват след-
ните пожарогасителни реагенти:
1. СО2 (въглероден диоксид);
2. HFC 227 еа (хептафлуоропропан);
3. IG-541 (52 % азот, 40 % аргон, 8 % (въгле-
роден диоксид);
4. FК-5-1-12 (додекафлуоро-двуметилпентан-
трион).
(2) Използването на други пожарогасител-
ни реагенти, различни от указаните в ал. 1, се
допуска само съгласно процедурата на комите-
та по чл. 19, т. 2 от Директива 2006/87/ЕО.
Чл. 212. (1) Въздухът, необходим за процеса
на горене в главните двигатели, не се допуска
да е въздух от помещения, защитени със стаци-
онарни противопожарни системи.
(2) Изискването по ал. 1 не се прилага, кога-
то има две отделни независими и херметично
отделени машинни отделения или ако отстра-
ни на машинното отделение има отделно ма-
шинно отделение за подрулващото устройство
на носа, което да осигурява способност на кора-
ба да се движи на собствен ход в случай на по-
жар в машинното отделение.
(3) Принудителната вентилация в защите-
ното помещение се проектира да изключва ав-
томатично, ако противопожарната система се
задейства.
(4) В защитеното пространство се осигуря-
ват устройства, с които всички отвори, през
които може да проникне въздух или да изтече
газ, бързо се затварят и ясно да се установява
дали те са отворени или затворени.
(5) Въздухът, който излиза от предпазните
вентили на съдовете за сгъстен въздух, монти-
рани в машинните отделения, се извежда на
открито.
(6) Свръхналягането или разреждането, въз-
никващо от притока на пожарогасителни реа-
генти, не се допуска да води до разрушаване на
елементите на околните прегради в защитено-
то помещение, като се изисква да съществува
възможност налягането да се изравнява, без да
се създава опасност.
(7) Защитените помещения се осигуряват със
средства за извличане на пожарогасителни ре-
агенти и газове от пожара.
(8) Средствата по ал. 7 могат да се управля-
ват от места, извън защитените помещения, и
са достъпни при пожар вътре в защитените прос-
транства.
(9) При неподвижно монтирани екстракто-
ри те не се задействат, докато се гаси пожар.
Чл. 213. Защитеното помещение се оборуд-
ва с подходяща пожароизвестителна система,
чиято алармена сигнализация е изведена в ру-
левата рубка, корабните кабини и защитеното
помещение.
Чл. 214. (1) Пожарогасителният реагент се
пренася до защитеното помещение и разпръсква
в него чрез фиксирана тръбопроводна система.
(2) Вътре в защитеното помещение тръбите
и съответните им фитинги са изработени от
стомана.
(3) Изискването по ал. 2 не се прилага за
тръбопроводи, свързващи цистерните и удъл-
жителните елементи, при условие че използва-
ните материали за изработването им имат рав-
ностойни свойства в случай на пожар и са защи-
тени от корозия отвън и отвътре.
(4) Изпускателните дюзи се оразмеряват и
оборудват по такъв начин, че пожарогасител-
ният реагент се разпределя равномерно, вклю-
чително под плитовете на флорите.