Държавен вестник, бр. 17, 2013 г., стр. 30

СТР.  30	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  17
обновяване, ос­
новен ремонт и 
реконструкция 
на сграда
ната на въвеждане в експлоатация на 
сградата 
 – за сгради, които са ремонтирани 
преди 1991 г., се използват действащите 
нормативни актове за проектиране и 
изпълнение на строежите към годи­
ната на въвеждане в експлоатация на 
сградата след ремонта
 – за оборудване – средната стойност 
на пазара за годината на последното 
подобряване на оригиналното обо­
рудване
Придобиване на 
ново енергий­
но ефективно 
оборудване или 
построяване на 
нови енергий­
но ефективни 
сгради
 – за допълнително ново енергийно 
ефективно оборудване базовата ли­
ния се определя както при първата 
категория
 – за новопостроени сгради – базовата 
линия е съгласно първите влезли в сила 
нормативни актове за проектиране и 
изпълнение на строежите след 1991 г. 
или съгласно действащите нормативни 
актове за проектиране и изпълнение 
на строежите през 1991 г.
V. Методики за изчисление на енергийните 
спестявания
1. Обновяване на изолацията и отоплителната 
инсталация на съществуващи жилищни сгради и 
сгради за обществено обслужване
Спестеното количество енергия за отопление 
за една година FES се изчислява по формулата: 
)
(
*
н
н
с
с
ОП
IOI
SHD
SHD
F
FES
η
η
−
=
, kWh/г., (1)
където:
FOП е отопляемата/охлажданата площ на сгра­
дата (или обновяваната част от сградата), м2
SHDc – специфичната годишна потребна топ­
лина за отопление преди обновяването, kWh/м2/г.
SHDн – специфичната годишна потребна то­
плина за отопление след обновяването,  kWh/м2/г.
ηс – кпд на топлоснабдяването преди обновя­
ването (сезонен)
ηн – кпд на топлоснабдяването след обновява­
нето (сезонен)
2. Обновяване на сградните ограждащи кон­
струкции и елементи (стени, покриви, прозорци) 
на съществуващи жилищни сгради и сгради за об­
ществено обслужване
Спестеното количество енергия за отопление 
за една година FES се изчислява по формулата: 
1000
*
1
*
*
24
*
*
)
(
*
c
b
a
h
HDD
U
U
F
FES
н
с
ел
ICOMP
−
=
, kWh/г., (2)
където:
Fел  е площта на обновения компонент на 
изолацията,  м2
Uc – коефициентът на топлопреминаване преди 
обновяването, W/м2*K
Uн – коефициентът на топлопреминаване след 
обновяването, W/м2*K
a – корекционният коефициент в зависимост 
от климатичната зона; ако няма данни, се  при­
ема a = 1
b – корекционният коефициент, зависещ от 
типа на отоплителната система и използвания 
енергиен източник; ако няма данни, се приема b 
= 0,95 при директно електрическо отопление и 
b = 0,6 при отопление с котел на твърдо гориво
c – корекционният коефициент в зависимост 
от денонощна и седмична продължителност на 
отоплението на сградата; ако няма други данни, 
се приема  b = 0,5
HDD –  отоплителните денградуси,  K*ден/г.
3. Нови нормативни изисквания за енергийни 
характеристики на жилищни сгради и сгради за 
обществено обслужване
Спестеното количество енергия за отопление 
за една година FES се изчислява по формула (3), 
като спестяванията на енергия се доказват само 
чрез измерване на показателите във формулата: 
)
(
*
н
н
с
с
OП
N
SHD
SHD
F
FES
η
η
−
=
, kWh/г., (3)
където:
FОП  е отопляемата/охлажданата площ на новите 
сгради от определен вид съгласно Номенклатурата 
на видовете строежи, въведени в експлоатация 
през годината, м2
SHDc – специфичната потребна топлина за ото­
пление на 1 кв. м отопляема площ на сградите по 
измерен годишен разход на енергия за отопление 
през 1991 г.,  kWh/м2/г.
SHDн – специфичната потребна топлина за 
отопление на 1 кв. м отопляема площ на сгра­
дите по измерен годишен разход на енергия за 
отопление през годината, следваща годината на 
обновяването,  kWh/м2/г.
ηс – кпд на топлоснабдяването според изисква­
нията от 1991 г. (сезонен)
ηн – кпд на топлоснабдяването според новите 
изисквания (сезонен)
4. Подмяна на съществуващ котел в жилищни 
сгради и в сгради за обществено обслужване
Спестеното количество енергия от подмяна на 
котел за една година се изчислява по формула (4) 
и е приложима само за котли на течно и газооб­
разно гориво с номинална мощност до 400 kW: 
A
SHD
FES
н
c
K
*
1
1
∗






−
=
η
η
, kWh/г., (4)
където:
ηс е номиналният кпд на стария котел по тех­
нически данни на производителя/доставчика или 
сезонният кпд на стария котел, документиран в 
доклад от извършена проверка по реда на наред­
бата по чл. 32 ЗЕЕ 
ηн – номиналният кпд на новия котел по тех­
нически данни на производителя/доставчика или 
сезонният кпд, установен чрез извършена проверка 
по реда на наредбата по чл. 32 ЗЕЕ
SHD – специфичната годишна потребна топли­
на за отопление на отопляваните помещения от 
подменения котел, kWh/м2/г.
А – отопляемата площ на отопляваните от 
подменения котел помещения, м2
5. Подмяна на съществуващ с нов автономен 
климатизатор за отопление/охлаждане в отделни 
помещения в жилищни сгради и в сгради за общест­
вено обслужване
Спестеното количество енергия от подмяна на 
съществуващ с нов автономен климатизатор за 
една година се изчислява по формулата:
h
f
н
с
INKL
n
P
EER
EER
FES
n ∗
∗






−
=
1
1
, kWh/г., (5)
където:
EERc е сезонният коефициент на трансформация 
на стария автономен климатизатор
EERн – сезонният коефициент на трансформация 
на новия автономен климатизатор