Държавен вестник, бр. 91, 2024 г., стр. 57

БРОЙ  91	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  57   
§ 106. В чл. 182 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При самостоятелно водоснабдяване за 
пожарогасене необходимите водни количества 
за пожарогасене се осигуряват от резервоар за 
пожарогасене с две водни камери или от два 
резервоара. Всеки от самостоятелните резер­
воари или всяка от водните камери трябва:
1. да осигурява съхраняване на не по-малко 
от 50 % от необходимия обем вода за пожа­
рогасене;
2. да бъде свързан/а поотделно със самос­
тоятелна тръбна връзка и монтиран на нея 
спирателен кран, провеждащи цялото водно 
количество за пожарогасене до обединяващ 
смукателен колектор; това изискване не се при­
лага, когато за водоснабдяване са предвидени 
подвижни мото- или електропомпи;
3. да бъде осигурен/а с тръба за вентилация.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Допуска се необходимите водни коли­
чества за пожарогасене, определени съгласно 
чл. 181, ал. 3, да бъдат съхранявани в резер­
воар с една водна камера, с осигурена тръба 
за вентилация.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
думата „Разрешава“ се заменя с „Допуска“ и 
след думите „стопански нужди“ се добавя „при 
спазване изискванията на ал. 1 или 2“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя 
така:
„(5) Резервоарите за съхраняване на вода за 
пожарогасене се осигуряват срещу замръзване, 
а в тези с открито водно огледало нормалното 
водно ниво на запълване се предвижда най-
малко 0,5 m над нивото на необходимия воден 
обем за пожарогасене.“
§ 107. В чл. 183, ал. 2 след думите „допъл­
нителен обем“ се добавя „в резервоара“.
§ 108. В чл. 184 се създава ал. 5:
„(5) Допуска се изискванията на алинея 2 и 
4 да не бъдат спазени за строежи от подкласо­
ве Ф1.3 и Ф1.4 с обем до 1000 m3, при условие 
че са предвидени съоръжения за водочерпене 
(подвижни или стационарни мото- или елек­
тропомпи) и устройства за пълнене на пожарни 
автомобили, които са изнесени в непосредствена 
близост до уличната регулационна линия, като 
е осигурена възможност пожарните автомобили 
да бъдат пълнени с вода, без да е необходимо 
да навлизат в имота.“
§ 109. В чл. 191, ал. 1 думите „обн., ДВ, бр. 53 
от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.“ се заменят 
с „ДВ, бр. 53 от 2005 г.“.
§ 110. В чл. 193 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думата „класове“ се заменя с „под­
класове“;
б) в т. 3 думата „класове“ се заменя с „под­
класове“;
в) в т. 5 думата „клас“ се заменя с „подклас“;
г) в т. 6 думите „строежи от подклас“ се 
заменят със „сгради от подкласове“, а думите 
(3) При определяне на необходимия разход на вода за пожарите по ал. 1 и 2 се отчита ед­
новременната работа на всички консуматори в производствения, складовия или селскостопан­
ския обект, свързани към водопровода, в т.ч. на пожарните хидранти, сградните водопроводни 
инсталации за пожарогасене, пожарогасителните инсталации с вода и др.“
§ 104. В чл. 180, ал. 2 думите „на производство“ се заличават.
§ 105. В чл. 181 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „с външни хидранти“ се заличават.
2. В ал. 3 след думата „сгради“ се добавя „или пожарни сектори“.
3. Таблица 17а се изменя така:
„Таблица 17a
№ по
ред
Клас на функционална пожарна опасност 
на сградата или пожарния сектор
Площ, m2
Необходим противопо­
жарен запас от вода, m3
1
2
3
4
1.
Ф1 – Ф4
S1) ≤ 120
14
2.
Ф1.3
S1) ≤ 200
14
3.
Ф1 – Ф4
120 < S1) ≤ 1000
22
4.
Ф5
S1) ≤ 500
22
5.
Ф1 – Ф4
S1) > 1000 
36
6.
Ф5
500 < S1) ≤ 1000
36
7.
Открити технологични съоръжения
30 < S2) ≤ 1500
36
S2) > 1500 
54
Забележки:
1) Площта S е сумата от застроените площи на етажите в сградата или сумата от площите на етажите 
в рамките на пожарния сектор.
2) Площта S е площта на площадката, заета от технологичните съоръжения, или площта на проекцията 
им върху площадката, на която те са разположени.“