Държавен вестник, бр. 68, 2007 г., стр. 94

С Т Р .  94
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  68
а) административно-техническото ръководство;
б) медиите;
7. информационните пунктове за външен инфор-
мационен обмен трябва да бъдат организирани от-
делно от оперативните звена, които непосредствено
ръководят възстановяването на електроенергийна-
та система;
8. информационните пунктове за външен инфор-
мационен обмен не носят отговорност за работата
на електроенергийната система и дейностите по
нейното възстановяване;
9. електроенергийният системен оператор и опе-
раторите на разпределителните мрежи самостоятел-
но решават докога да функционират техните инфор-
мационни пунктове и информират съответните пол-
зватели за своето решение;
10. електроенергийният системен оператор може
да вземе решение по т. 9 при възстановяване на свър-
зана схема на електропреносната мрежа и захранва-
не на не по-малко от 70 % от потребителите;
11. операторите на разпределителните мрежи
могат да вземат решение по т. 9 при възстановяване
на свързана схема на съответната разпределителна
мрежа и захранване на не по-малко от 70 % от по-
требителите.
Г л а в а  ш е с т а
УПРАВЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЙНАТА
СИСТЕМА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Раздел I
Управление на производствените мощности
Чл. 144. Основните задачи на електроенергий-
ния системен оператор и на производителите полз-
ватели на електропреносната мрежа, отнасящи се
до управлението на производствените мощности в
реално време, са:
1. поддържане на баланса между потреблението
и предоставянето на активна електрическа мощност
при планираните стойности на честотата и планира-
ните графици за междусистемните обмени по актив-
на мощност;
2. поддържане на баланса между потреблението
и предоставянето на реактивна електрическа мощ-
ност при планираните стойности на напреженията
във възлите на електропреносната мрежа;
3. осигуряване на необходимите резерви от про-
изводствени мощности, които гарантират надежд-
ността и качеството на паралелната работа и снаб-
дяването на потребителите с електрическа енергия;
4. преодоляване на тесните места в електропре-
носната мрежа;
5. контрол на зададените графици за предоставя-
не на електрическа мощност и производство на елек-
троенергия.
Чл. 145. Електроенергийният системен оператор
управлява производствените мощности на произво-
дителите на електроенергия, които:
1. участват в либерализираната част на пазара на
електрическа енергия;
2. участват в регулираната част на пазара на елек-
трическа енергия;
3. участват в пазара на балансираща енергия;
4. осигуряват допълнителни услуги и студен ре-
зерв в съответствие с договорите, сключени с елек-
троенергийния системен оператор.
Чл. 146. Процедури за управление:
1. електроенергийният системен оператор тряб-
ва да изпълнява задълженията си по чл. 145 чрез
издаване на диспечерски разпореждания, които
включват и управляващи сигнали от неговите авто-
матични системи за управление, за:
а) поддържане баланса на активна мощност в
приетите граници на системната грешка на конт-
ролния блок в съответствие с изискванията на
UCTE;
б) задаване на работна точка по активна мощ-
ност на производствените агрегати на производите-
ли, включително на тези, които осигуряват услугата
“участие във вторичното регулиране” в съответст-
вие с договорите, сключени с електроенергийния
системен оператор;
в) въвеждане/извеждане във/от работа на про-
изводствени мощности в съответствие с планира-
ните графици за производство на електрическа
енергия или при възникване на непредвиден не-
достиг/излишък;
г) активиране на предложенията за балансиране,
регистрирани на пазара на балансираща енергия, с
цел възстановяване на планирания резерв за вто-
рично регулиране;
д) поддържане на планирания резерв за първич-
но регулиране в съответствие с договорите за до-
пълнителни услуги;
е) промяна на графика по напрежение на шините
на електрическите централи, присъединени към
електропреносната мрежа, при отклонения на реал-
ния режим от планирания;
ж) активиране на предложенията за балансира-
не, регистрирани на балансиращия пазар за преодо-
ляване на теснините в електропреносната мрежа;
2. производителите на електрическа енергия тряб-
ва да изпълняват задълженията си по чл. 145, като:
а) спазват планирания график на производстве-
ните си агрегати по отношение на активната мощ-
ност и на промените, определени с диспечерски раз-
пореждания;
б) спазват планирания график по напрежение в
мястото на присъединяване към електропреносната
мрежа и на промените, определени с диспечерски
разпореждания;
в) доставчиците на допълнителни услуги изпъл-
няват условията на договорите за допълнителни
услуги;
г) участниците в пазара на балансираща енергия
спазват неговите правила и осигуряват работата на
производствените си агрегати в съответствие с ре-
гистрираните технически параметри;
3. електроенергийният системен оператор и про-
изводителите на електроенергия трябва да осъщес-
твяват автоматичен надзор за:
а) изпълнението на планираните графици за про-
изводство на активна електрическа мощност и елек-
троенергия и изпълнението на заданията от систе-
мата за автоматично управление на генерацията;
б) изпълнението на графиците по напрежение на
шините на електрическите централи.
Чл. 147. (1) Диспечерските разпореждания тряб-
ва да бъдат в съответствие със:
1. Наредбата за условията и реда, при които се
осъществява дейността на електроенергийния сис-
темен оператор и операторите на разпределителни-
те мрежи, както и на оперативния дежурен персонал
от електроенергийните обекти и електрическите
уредби на потребителите;