Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 97

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
Приложение № 21
към чл. 410
Стандартни схеми
1. Стандартна схема S1: Работа на гравитационен
принцип с постоянно устройство за вентилиране в точ-
ката на предаване.
Позволява измерване на доставка (празен маркуч).
Описание на означенията към стандартна схема S1:
Ако цистерната има няколко секции, измервател-
ната система трябва да е свързана директно и постоян-
но към определена секция без колектор.
А: Антизавихрящо устройство
F: Филтър. Трябва да бъде конструиран и монти-
ран така, че да може да се почиства, без да е
необходимо изпразването на разходомера или
наблюдателното стъкло (съответно V1 или V2).
Отворът на филтъра трябва да е разположен под
нивото на точката на предаване.
T1, T2: Варианти, предвидени за изтегляне на газовете.
T1: Предпазен вентил и възвратен вентил за пре-
дотвратяване достъпа на газ в измервателната
система
T2: връщане към газовата фаза в секцията на цис-
терната
car: Възвратен вентил, предотвратяващ протичане-
то на газ при превишаване на допустимото наля-
гане в цистерната поради повишаване на темпе-
ратурата.
С: Разходомер
Vm: Разпределителен вентил
I и II: Варианти на система за доставка с празен мар-
куч
V1: Наблюдателно стъкло с преливник
V2: Наблюдателно стъкло съгласно чл. 353, ал. 4,
служещо и като индикатор за газове
at: Постоянно устройство за вентилиране с доста-
тъчно голямо сечение, такова, че налягането в
разходомера да е равно поне на атмосферното
налягане.
Постоянното вентилиране може да се извършва
посредством вертикална тръба без вентил. Ако
тази тръба е свързана към върха на цистерната,
не е необходимо използването на възвратен вен-
тил “car”.
H: Височина на течността
h: Височината на дъното на резервоара над точка-
та на предаване. Тя трябва да е достатъчна, за да
се осигури стойност на разхода, равна поне на
минималния разход на разходомера, докато цис-
терната се изпразни напълно.
2. Стандартна схема S2: Работа на гравитационен
принцип без постоянно устройство за вентилиране в
точката на предаване по време на доставката.
Позволява:
(а) измерване на доставка (празен маркуч);
(б) директна доставка без измерване; изпразване
и пълнене на цистерната без преминаване през разхо-
домера.
Описание на означенията към стандартна схема S2:
Тръбопроводите между секциите и измервателните
системи трябва да са такива, че да осигуряват постоян-
но свързване.
А: Антизавихрящо устройство
R: Двупътен вентил, позволяващ измерване на дос-
тавяното количество, доставка без измерване,
както и изпразване и пълнене на цистерната без
преминаване през разходомера.
Вентилът е по избор. Той може да бъде заменен
от директно свързване.
F: Филтър. Допуска се дренажен вентил само ако
включва възвратен вентил, предотвратяващ дос-
тъпа на газ до измервателната система.
PgS: Специален екстрактор на газове съгласно чл. 341.
V1: Наблюдателно стъкло на специалния екстрак-
тор на газове
T1, T2,
T3, T4: Варианти, разрешени за използване с устройст-
вото за вентилиране
T1: връщане към резервоара
T2: устройство за вентилиране към атмосферата
T3: съд за улавяне на частиците в течността,
внасяни от газовете
T4: предпазен вентил
C: Разходомер
va: Вентил, който се затваря автоматично от специ-
алния екстрактор на газове, когато налягането е
недостатъчно, за да се предотврати изпаряване
в разходомера, или когато в специалния екст-
рактор на газове се е образувала въздушна въз-
главница.
Този вентил трябва да се затваря и при наличие
на проблем в неговата система за контрол.
I и II: Варианти на система за доставка с празен маркуч
Вариант I: Наблюдателно стъкло с преливник V2
Вариант II: Наблюдателно стъкло съгласно чл. 353,
ал. 4, служещо и като индикатор на газове V3
Vm: Разпределителен вентил
Автоматичният вентил va и разпределителният
вентил Vm могат да се комбинират в специален
вентил, изпълняващ и двете функции. В този
случай двете функции трябва да са независими
една от друга.
Във вариант II този специален вентил трябва да
бъде разположен след наблюдателното стъкло V3.
at: Ръчно устройство за вентилиране. То може да
бъде и автоматично, т.е. да се затваря автома-
тично по време на измервателната операция и
да се отваря при завършването є.
H: Височина на течността
h: Височина на дъното на резервоара над точката
на предаване. Тя трябва да е достатъчна, за да се
осигури стойност на разхода поне равна на ми-
нималния разход на разходомера, докато цис-
терната се изпразни напълно.