Държавен вестник, бр. 6, 2014 г., стр. 51

БРОЙ  6	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  51  
Чл. 132. Информационното осигуряване в 
реално време в процеса на възстановяване се 
осъществява главно чрез системата за управление 
и събиране на данни (SCADA/EMS) за обектите 
на преносната мрежа и обхваща:
1. потоци на активната и реактивната мощност 
в преносната мрежа;
2. напрежения и честота на шинни системи 
и електропроводи;
3. положение на стъпалните превключватели 
на системните автотрансформатори;
4. активни и реактивни мощности на произ-
водствени агрегати;
5. мощности на компенсиращи устрой-
ства – шунтиращи реактори и кондензаторни 
батерии;
6. състояние на комутационните апарати;
7. автоматично действие на релейни защити 
на основни елементи на преносната мрежа, на 
АЧО, на автоматично разтоварване;
8. неизправности на основните комуникаци-
онни средства;
9. основни параметри на режима на работа 
на гранични подстанции на съседни електро­
енергийни системи.
Чл. 133. Комуникационните средства между 
отделните диспечерски центрове и между ди-
спечерските центрове и основните обекти на 
преносната мрежа трябва да бъдат резервирани.
Чл. 134. SCADA/EMS трябва да бъде резер-
вирана с напълно независима система по отно-
шение на междусистемните електропроводи и 
гранични подстанции.
Чл. 135. (1) Централното диспечерско управле-
ние и териториалните диспечерски управления 
трябва да бъдат снабдени с автономни източници 
на захранване, които осигуряват възможност за 
изпълнение на основни функции за продължи-
телен период от време не по-малък от 24 часа.
(2) Операторът на електропреносната мрежа 
трябва да има план за продължаване работата на 
централно диспечерско управление, в случай че 
основният диспечерски център е неработоспосо-
бен. За целта се оборудва резервен диспечерски 
център на място, отдалечено от основния.
Чл. 136. Подстанциите със системно значение 
трябва да бъдат снабдени с автономни източници 
на захранване, които осигуряват възможност 
за изпълнение на оперативни превключвания и 
работата на защитните, телемеханичните и ко-
муникационните устройства за продължителен 
период от време не по-малък от 12 часа.
Чл. 137. Планът се основава на следните 
принципи:
1. възстановяване чрез помощ от съседни 
електроенергийни системи;
2. възстановяване чрез използване на местни 
източници (ВЕЦ) с възможност за:
а) черен старт и подаване на напрежение на 
част от мрежата;
б) работа в островен режим;
в) синхронизиране на изолирания остров към 
електроенергийната система;
3. определяне на аварийни коридори по след-
ните критерии:
а) до всеки обект да има най-малко два ко-
ридора от два независими източника;
б) през цялото време на изграждането и раз-
ширението на коридора да се осигури заземяване 
на неутралата на образуваната мрежа;
в) преносната способност на коридора трябва 
да осигурява минималната мощност, необходима 
за възстановяване на обекта;
г) да не се получава самовъзбуждане на 
синхронните генератори при включване на не-
натоварен електропровод;
д) да не се получават опасни повишения на 
напреженията във възлите по време на изграж-
дане на коридора;
е) релейните защити да имат необходимата 
чувствителност;
ж) през цялото време на изграждане на ко-
ридора да е наличен достатъчен запас на про-
изводствена мощност за поддържане на честота 
в диапазона 49,5 … 50,3 Hz при включ­ването на 
поредния товар;
з) да бъдат осигурени необходимите баластни 
товари в процеса на изграждане и разширяване 
на коридорите;
4. подготовка на схемите в обектите без на-
прежение – изключват се всички прекъсвачи с 
изключение на:
а) прекъсвачите на присъединенията, по ко-
ито се планира обектът да получи напрежение;
б) прекъсвачите високо напрежение на транс-
форматорите, чрез които се захранват собстве-
ните нужди;
в) прекъсвачите средно напрежение на транс-
форматорите, чрез които се захранват собстве-
ните нужди;
5. едновременност при изграждането на ава-
рийните коридори;
6. децентрализиране на управлението при из-
граждането на аварийни коридори при спазване 
на следните изисквания:
а) действията на съответното ниво на управле-
ние да съвпадат с тези при липса на комуникации;
б) да се прилага за относително малко на 
брой варианти, които се различават предимно 
по обема на дейностите;
в) всеки вариант да има завършен вид;
7. изграждане на райони около термичните 
централи да се извършва в следната последо-
вателност:
а) захранване на собствените нужди на тер-
мичните централи;
б) разширяване на коридора чрез свързването 
на допълнителни ВЕЦ и товари;
в) пускане и натоварване на турбогрупи за 
сметка на присъединяване на нови товари или/и 
разтоварване на ВЕЦ за осигуряване на надежден 
режим на работа на термичните блокове;
г) поддържане на честотата от ВЕЦ с достатъ-
чен диапазон по мощност и подходяща статична 
характеристика;
8. свързване на самостоятелно работещите 
райони: