Държавен вестник, бр. 97, 2002 г., стр. 27

Б Р О Й  97
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  27
Чл. 183. Допълнително към ГРП може да се
монтират:
1. спирателна арматура (например за байпа-
си за изключване на участъци от ГРП);
2. газоизмервателен уред на високата или
ниската страна по налягане, който се монтира
задължително след филтъра, като начинът на
монтаж се съобразява с технологичните пара-
метри на уреда; допуска се байпасиране на уре-
да с ръчен спирателен вентил;
3. спирателен кран на изхода на ГРП—кога-
то ГРП е монтиран в отделно помещение, зах-
ранва повече от една горелка или е разположен
на отдалечено място от консуматора на газ;
4. байпасни линии за филтъра, предпазно-
отсекателния вентил и регулатора—при усло-
вие че байпасните линии се съоръжат със съ-
щите уреди, с които е изградена основната ли-
ния;
5. байпасен кран на предпазно-отсекателния
вентил—когато е необходим за осигуряване
притока на газ при въвеждането на ГРП в екс-
плоатация;
6. контролно-измервателни уреди;
7. водоотделители, прахоотделители и ин-
сталации за одориране на газа.
Раздел V
Горивни уредби
Чл. 184. (1) Горивните уредби трябва да се
комплектуват със:
1. ръчен спирателен вентил;
2. филтър;
3. предпазно-отсекателни вентили, като:
а) подвеждането на газ към всяка горелка
или група горелки се извършва чрез монтирани
последователно два броя вентили тип “А”, като
за горелки с мощност под 120 kW се допускат:
аа) два вентила тип “В”;
бб) два вентила тип “С”—за горелки без вен-
тилатори;
вв) термоелектрическа защита—за ръчни
горелки без вентилатори;
б) вентилите за горелки с мощност над
1200 kW са оборудвани с уреди за контрол на
плътност;
в) при групи от повече горелки отсекателни-
ят вентил на всяка горелка може да се разглеж-
да като вентил съгласно буква “а”;
г) при задействане на устройството за сигур-
ност, ако предпазният отсекателен вентил се
затвори (аварийно изключване), той трябва да
се отваря само ръчно;
д) автоматичното включване след спад в
напрежението се допуска само при специални
условия, посочени в инструкцията за експлоа-
тация;
е) предпазните отсекателни вентили прек-
ратяват достъпа на гориво до горелката (горив-
ната уредба) при аварийни ситуации, като:
аа) недопустимо понижаване налягането на
газа;
бб) недопустимо повишаване налягането на
газа над защитната граница;
вв) недостиг на въздух;
гг) изгасване на пламъка;
дд) отпадане на захранващото напрежение
или на външната енергия (например налягане
на въздуха и др.);
ее) прекъсване на топлопренасящия флуид;
жж) отказ на инсталацията за отвеждане на
димните газове;
зз) повишаване на температурата в инстала-
цията над допустимата;
4. запалителна горелка, работеща при про-
дължителен работен режим с отделно монти-
ран автоматичен уред за контрол на пламъка
или запалителна горелка с изключване, които
заместват уред за контрол на плътността;
5. регулатор за налягане на газа—в случай
на необходимост за много точно регулиране на
количеството и налягането на газа;
6. уред за контрол на необходимото коли-
чество въздух за горене—за инсталациите с вен-
тилаторни горелки и горелки с принудително
подаване на въздух;
7. уред за контрол на необходимото коли-
чество газ за горене, като:
а) уред не се изисква за преносими газови
горелки, форсункови горелки и машинни горел-
ки с открит пламък с максимална мощност под
70 kW и защита срещу спадане налягането на
газа, които се контролират постоянно от пра-
воспособен персонал;
б) инсталациите, чиито горелки нямат вгра-
ден контрол на пламъка, се оборудват със за-
щита срещу понижаване на налягането;
в) при понижаване на налягането защитата
трябва да възпрепятства включването на горел-
ката, да предизвиква защитно изключване, а
когато няма контрол от страна на обслужва-
щия персонал—да предизвиква аварийно из-
ключване;
г) защитният уред срещу понижаване на на-
лягането се монтира по начин, позволяващ на-
лягането на газа да въздейства на стабилността
на горене при всички режими на работа;
д) защитата срещу недопустимо високо на-
лягане на газа се монтира във всички случаи,
освен когато:
аа) понижението на налягането в регулато-
ра на горелката е под 30 на сто от съществува-
щото минимално налягане при нормален рабо-
тен режим;
бб) отказът от страна на регулатора за наля-
гане на газ не може да доведе до опасно преви-
шаване на количеството газ при включване;
вв) мощността на инсталацията е под 600 kW
и налягането в мястото на присъединяване е не
по-високо от 0,01 МРа;
е) при надвишаване на зададената стойност
на налягането на газа защитата срещу недопус-
тимо превишаване на налягането не може да
допуска включването или да предизвиква за-
щитно изключване, като при липса на контрол
от страна на обслужващия персонал се осигуря-
ва аварийно изключване;
8. запалителна система, като: