Държавен вестник, бр. 1, 2017 г., стр. 7

БРОЙ  1	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  7  
1. В ал. 1 след думата „всеки“ се добавя 
„надземен“.
2. В ал. 2 се правят следните изменения: 
а) основният є текст се изменя така: 
„(2) Допуска се проектиране на вътрешни 
евакуационни стълбища в сгради от I, II и III 
степен на огнеустойчивост от всички класове 
на функционална пожарна опасност, както и 
в сгради от IV и V степен на огнеустойчивост 
от подкласове Ф1.3 и Ф1.4. Когато вътрешните 
евакуационни стълбища обслужват повече от 
три надземни етажа, се проектира:“;
б) т. 2 се изменя така:
„2. димен люк, разположен в покритието 
или непосредствено под него за отдимяване 
при пожар, с аеродинамична площ, предста-
вляваща 5 % от застроената площ на стъл-
бищната клетка, но не по-малка от 1,0 m2; 
димният люк се предвижда с класификация по 
огнеустойчивост минимум В300 и с минима-
лен клас по реакция на огън Сd0, отварящ се 
откъм входната зона на стълбищната клетка, 
работещ и при изключване на електрозахран-
ването, или;“.
3. В ал. 3 след думата „вътрешните“ се 
добавя „евакуационни“.
§ 24. В чл. 55 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За осигуряване на осветеност на учас-
тъците от пътя по време на евакуация се 
проектира аварийно евакуационно осветление:
1. в сгради от всички класове на функцио­
нална пожарна опасност (с изключение на 
Ф1.3 и Ф1.4), при които броят на хората в 
най-населения етаж е повече от 50;
2. във вътрешни евакуационни стълбища 
на сгради от всички класове на функционал-
на пожарна опасност (с изключение на Ф1.4) 
независимо от броя на пребиваващите;
3. в частта от евакуационните стълбища, 
обслужваща подземни етажи на строежи от 
всички класове на функционална пожарна 
опасност (с изключение на Ф1.4), когато не е 
осигуренo остъкление във външните стени на 
евакуационното стълбище на всеки подземен 
етаж с площ, по-голяма от 5 % от застроената 
площ на стълбищната клетка – независимо 
от броя на пребиваващите.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2 означенията за 
евакуационен изход по протежение на целия 
евакуационен път се осветяват.“
3. Досегашните алинеи 3 – 7 стават али-
неи 4 – 8.
§ 25. В чл. 64 се правят следните изменения 
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „помещения“ се 
добавя „от подкласове Ф2.1 или Ф4.1“.
2. В ал. 2 след думата „зали“ се добавя 
„от подклас Ф2.1“, а думите „и разположени 
в строежи от подклас Ф2.1“ се заличават.
§ 26. В чл. 77, ал. 2, изречение второ думите 
„с клас по реакция на огън не по-нисък от 
А2 и“ се заличават.
§ 27. В чл. 99, ал. 5 думите „се изпълняват 
с топлоизолация с клас по реакция на огън D, 
E или F“ се заменят с „може да се изпълнят 
с топлоизолация с клас по реакция на огън 
D – F или с топлоизолация от продукти с 
неустановени експлоатационни показатели по 
отношение на реакцията им на огън“.
§ 28. В чл. 108 думите „B, C, D, E или F“ се 
заменят с „B – F или продукти с неустановени 
експлоатационни показатели по отношение 
на реакцията им на огън“.
§ 29. В чл. 121 се създава ал. 5:
„(5) Вентилационните системи за отвеждане 
на дима и топлината от складове от подклас 
на функционална пожарна опасност Ф5.2 с 
автоматични спринклерни пожарогасителни 
инсталации по чл. 208, ал. 2 се задействат 
единствено ръчно дистанционно, като в непо-
средствена близост до изхода от сградата се 
предвижда бутон за задействане на системата 
от спасителните екипи.“ 
§ 30. В т. 1 и 2 от забележките към табли-
ца 14 към чл. 124 думата „площ“ се заменя с 
„минимална аеродинамична свободна площ 
на димните люкове“.
§ 31. В чл. 133, ал. 1 думите „каси на врати“ 
и запетаята след тях се заличават.
§ 32. В чл. 149, ал. 2 означението „А1“ се 
заменя с „А1L“.
§ 33. В чл. 163 се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. Досегашният текст на чл. 163 става ал. 1 
и в него основният текст се изменя така: 
„(1) Водоснабдяване за пожарогасене (без 
водопроводи с пожарни хидранти) от резер-
воари или водоизточници (естествени или 
изкуствени езера, реки или подземни води), 
осигуряващи целогодишно необходимите вод­
ни количества за пожарогасене, се допуска за:“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При водоснабдяване за пожарогасене 
от подземни води се предвижда шахта с ра-
ботен обем не по-малък от 18 m3, допълвана 
автоматично с вода с дебит не по-малък от 
5 l/s от предвиденото водовземане.“ 
§ 34. В чл. 164 след думите „(подвижни 
или стационарни мото- или електропомпи)“ 
се поставя запетая, а думите „и водовземни 
шахти“ се заменят с „както и шахти“.
§ 35. В чл. 186 се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Допуска се самостоятелни сгради за 
разполагане на стационарни помпи и резерво-
ари за пожарогасене да бъдат проектирани от 
пожаронезащитени стоманени конструкции.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 36. В чл. 207, ал. 1, в изречение първо, след 
думите „три и повече“ се добавя „надземни“.
§ 37. В чл. 208 се правят следните измене-
ния и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Спринклерни инсталации по ал. 1 с 
ESFR спринклери може да бъдат проектирани 
само за складове от подклас на функционална 
пожарна опасност Ф5.2.“