Държавен вестник, бр. 61, 2024 г., стр. 54

СТР.  54	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  61
б) технологично и хидравлично оразмеря­
ване на основните съоръжения и технологично 
оразмеряване на сградите;
в) спецификация на основното машинно-
технологично оборудване;
г) спецификация на уредите за мониторинг 
на водните количества и качеството на водата 
в рамките на отделните технологични процеси 
и на изход на ПСПВ;
д) спецификация на лабораторното обо­
рудване;
е) прогнозни данни за разхода на реагенти, 
разходи на ел. енергия на дневна и годишна 
база, както и специфичен разход на реагенти и 
ел. енергия на единица обем пречистена вода;
ж) прогнозни данни за разхода на техно­
логични води и място на заустване;
з) количествено-стойностни изчисления по 
уедрени показатели;
и) прогнозни стойности за експлоатацион­
ните разходи и цената на 1 m3 пречистена вода;
к) чертежи в подходящ мащаб:
§ технологична схема;
§ план за застрояване за територията на 
ПСПВ и парцеларен план за елементите на 
техническата инфраструктура;
§ надлъжен профил по пътя на водата; 
§ чертежи на основни съоръжения;
л) задания за проектиране по всички про­
ектни части с включени минимални техно­
логични изисквания към тях (в случай че не 
е изготвяна предходна фаза).
2. Работен проект, част „Технологична“ 
Минималният обем на част „Технологич­
на“ на работния проект съдържа следните 
компоненти:
а) обяснителна записка с подробно описа­
ние на разглежданите технологии и процеси;
б) технологични изчисления и оразмерява­
не, които конкретизират и детайлизират тези 
от идейния проект;
в) спецификация на реагентите, които ще 
се използват в технологията на пречистване;
г) спецификация на основното машинно-
технологично оборудване с подробни данни 
за техническите му параметри, с приложени 
паспортни данни;
д) спецификация на необходимите основни 
материали и продукти;
е) спецификация на основните консуматори 
на електрическа енергия с изчислени работ­
ни часове и очакван общ годишен разход на 
електрическа енергия; енергиен баланс;
ж) спецификация на основните измерва­
телни прибори и апаратура;
з) спецификация на основните тръбни 
връзки с описание по дължина, диаметър и 
материал;
и) инструкция за въвеждане в експлоата­
ция и техническа експлоатация на отделните 
технологични стъпала, съоръжения и техни­
чески проводи;
к) основни чертежи в подходящ мащаб:
§ подробна технологична схема с нанасяне 
на всички контролно-измервателни прибори 
и отразяване на специфичните особености;
§ план за застрояване за територията на 
ПСПВ и парцеларен план за елементите на 
техническата инфраструктура с нанесени всич­
ки съоръжения и връзки между тях, включи­
телно точка на заустване на технологичните 
отпадъчни води във водоприемника, пътища, 
сгради, зелени площи и др.;
§ хидравличен профил по пътя на водата;
§ хидравличен профил по пътя на техно­
логичните отпадъчни води;
§ планове, хоризонтални и вертикални 
разрези на всички сгради и съоръжения с 
нанасяне на тръбни мрежи и фитинги, със 
съответните коти, както и коти на същест­
вуващия терен;
§ детайли на съоръжения и детайли на 
нестандартните елементи;
§ други чертежи и схеми – в подходящ 
мащаб, когато са необходими в зависимост 
от спецификата на технологията;
§ напречни профили в характерни точки с 
нанесена подземна инфраструктура;
§  за сгради и съоръжения – подробни 
разпределения, разрези, фасади – в М 1:100 
или М 1:200.
Приложение № 3
към чл. 14, ал. 3, чл. 62, 
чл. 72, ал. 1 и чл. 198, ал. 1, т. 3
Списък на приложимите български стан­
дарти при проектирането, изграждането и 
експлоатацията на водоснабдителни системи
1. БДС EN 805 „Водоснабдяване. Изисква­
ния към системите и елементите извън сгради“.
2. БДС EN 1508 „Водоснабдяване. Изиск­
вания към системите и съставните части на 
резервоарите за вода“.
3. БДС EN 545 „Tръби, фасонни части и 
принадлежности от сферографитен чугун и 
съединенията им за водопроводи. Изисквания 
и методи за изпитвания“.
4. БДС EN 10220 „Безшевни и заварени 
стоманени тръби. Размери и маси на единица 
дължина“.
5. БДС EN 1074-1 „Арматура за водоснабдя­
ване. Изисквания за пригодност за използване 
по предназначение и подходящи изпитвания 
за проверка. Част 1: Общи изисквания“.
6. БДС EN 1074-2 „Арматура за водо­
снабдяване. Изисквания за пригодност по 
предназначение и съответни изпитвания за 
потвърждаване. Част 2: Спирателна арматура“.
7. БДС EN 1074-3 „Арматура за водоснабдя­
ване. Изисквания за пригодност за използване 
по предназначение и подходящи изпитвания 
за проверка. Част 3: Възвратна арматура“.
8. БДС EN 1074-4 „Арматура за водоснабдя­
ване. Изисквания за пригодност за използване