Държавен вестник, бр. 75, 2013 г., стр. 56

СТР.  56	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  75
(5) Котлите се предвиждат на разстояние 
най-малко 2 m от конструкции, изпълнени от 
строителни продукти с класове по реакция 
на огън D – F.
(6) За котлите с органични топлоносители 
се спазват изискванията за водогрейни котли.
(7) Газовите уреди за отопление се разпо-
лагат при спазване изискванията на ал. 1 – 6 
и на изискванията на раздели ІІІ, ІV и V от 
глава шеста на Наредба № 6 от 2004 г. за тех-
нически правила и нормативи за проектиране, 
изграждане и ползване на обектите и съоръ-
женията за пренос, съхранение, разпределение 
и доставка на природен газ и на раздел Х от 
глава втора на Наредбата за устройството, 
безопасната експлоатация и техническия над-
зор на газовите съоръжения и инсталации за 
втечнени въглеводородни газове.“
§ 120. В чл. 153 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При проектиране на комините на ко-
телните помещения се спазват изискванията 
на чл. 127.“
2. В ал. 2 накрая се добавят думите „или 
летящи частици“.
§ 121. В чл. 154 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Разстоянията от резервоарите за течно 
гориво до съседни сгради и съоръжения се оп-
ределят при спазване изискванията на табл. 52. 
Когато резервоарите са проектирани до стени без 
отвори с огнеустойчивост REI 120, изпълнени 
от строителни продукти с клас по реакция на 
огън А1, разстоянията не се нормират.
(2) За подземни резервоари разстоянията 
по ал. 1 се намаляват с 50 %.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Допуска се монтиране на резервоари 
за гориво в котелните помещения, ако са с 
обем до 5 m3 включително и са разположени 
на разстояние най-малко 2 m от котлите и 
електрическите съоръжения. Пред котлите, 
работещи с течно гориво, и под резервоарите 
се предвиждат приемници за разлято гориво.
(5) Допуска се в подземните етажи и в 
етажите с директен изход на нивото на терена 
в сгради от клас по функционална пожарна 
опасност Ф1 – Ф4, проектирани от I и II сте-
пен на огнеустойчивост, да се съхраняват ГТ 
в самостоятелни помещения, както следва: 
1. в метални и стоманобетонни резерво-
ари – до 20 m3;
2. в резервоари от полимерни материали 
с единична вместимост до 2 m3 и с обща 
вместимост – до 10 m3.“
§ 122. В чл. 155 ал. 2 и 4 се отменят.
§ 123. В чл. 158 думите „заключващи се 
негорими капаци“ се заменят със „заключващи 
се капаци, изпълнени от строителни продукти 
с клас по реакция на огън А1 или А2“.
§ 124. Член 160 се изменя така:
„Чл. 160. При разполагане на котелни по-
мещения в сградите се спазват изискванията 
на чл. 57.“
§ 125. В чл. 161 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) За сградите (или части от тях, отделени 
с брандмауер) и откритите технологични съо-
ръжения се предвижда външно водоснабдяване 
за пожарогасене от водопровод с пожарни 
хидранти.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея 
думите „при спазване на изискванията“ се 
заменят с „по реда“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Площадковите водопроводи за пожа-
рогасене с дължина над 200 m се проектират 
сключени.
(6) Oтклонения от водопроводи за пожаро-
гасене се допускат само за отделни сгради и 
съоръжения, ако дължината на водопровод-
ното отклонение не надвишава 200 m.“
§ 126. В чл. 162 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. за отделно стоящи сгради с категории 
по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д, предвиде-
ни от I, II степен на огнеустойчивост или от 
пожаронезащитени метални конструкции, 
както и за самостоятелни животновъдни 
сгради (от подклас Ф5.4) от всички степе-
ни на огнеустойчивост (отделно стоящи са 
сградите, разположени извън урбанизираните 
територии и на разстояние повече от 200 m 
от водоизточници);“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. за сгради с категории по пожарна опас-
ност Ф5Г и Ф5Д от I, II степен на огнеустой-
чивост или от пожаронезащитени метални 
конструкции, разположени в селскостопански 
дворове, при обем на сградата (или част от 
нея, отделена с брандмауер), по-малък или 
равен на 3000 m3;“.
3. Създават се т. 5, 6 и 7:
„5. за сгради и открити технологични съо-
ръжения, където използването на вода може 
да предизвика взрив, пожар или разпростра-
нение на огъня;
6. за сгради (или части от тях, отделени в 
пожарен сектор) с разгъната застроена площ, 
по-малка или равна на 35 m2;
7. за открити технологични съоръжения с 
категории по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д.“
§ 127. В чл. 163 се правят следните изме-
нения и допълнения:
1. Основният текст на чл. 163 се изменя 
така: