Държавен вестник, бр. 96, 2012 г., стр. 70

СТР.  70	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  96
Видно е, че загубите далеч надхвърлят оби­
чайните загуби в развитите страни от ЕС, където 
този процент варира в границите до 20 %.
Направените анализи на задълбочени про­
учвания на водопроводната мрежа, изготвени в 
прединвестиционни проучвания и най-вече при 
изготвянето на Генерални планове за агломерации 
над 10 хил. екв. жители, където са били изготве­
ни и хидравлични модели на водопроводната и 
канализационната мрежа, дават основание да се 
твърди, че разпределението на загубите вътре в 
общите загуби на вода средно за страната от 60 % 
е, както следва: 40 % – физически и технологич­
ни загуби, и 20 % – търговски загуби (кражби 
и грешно измерване). В Генералните планове е 
показано следното:
· Наличие на неравномерно налягане, високо 
или ниско, като:
– Причини за високо налягане:
√ голяма денивелация между резервоарите и 
захранващата територия;
√ директни свързвания (водоподаване) към 
високонапорни транзитни тръбопроводи;
√ липса на регулатори за намаляване на на­
лягането;
√ преоразмерени помпени станции, хидрофори 
и респективно водопроводната мрежа;
– Причини за ниско налягане:
√ по-малки диаметри или преоразмерени 
мрежи, захранващи много потребители, което 
води до големи загуби на налягането, особено в 
крайградските вилни зони;
√ незаконно строителство в близост до резер­
воарите, където поради липса на денивелация 
не може да се осигури нужният статичен напор;
√ многобройни течове по водопроводната 
мрежа;
· Поради недобре конструирана и/или преораз­
мерена водопроводна мрежа и недостатъчно добре 
работещи гранични кранове между хидравличните 
зони при повреди (аварии) се губят големи обеми 
вода за изпразване и пълнене;
· Действащите водоснабдителни активи (во­
допроводна мрежа, помпи, хидрофори, водомери 
и др.) са били дълго време в експлоатация, с 
преобладаващо етернитови и стоманени тръби с 
лошо качество и изтекъл амортизационен срок;
· В допълнение на течовете от водопровод­
ната мрежа има и течове по кранове, връзки и 
в различните шахти;
· Има загуби на голям обем вода, както от 
видимите (пасивни) течове, така и от скритите 
невидими течове;
· Има наличие на преливания от резервоари 
без регулиращи вентили;
· В много водопроводни тръби има корозия 
или натрупвания на отлагания, които водят до 
рискове за качеството на водата.
За да може в бъдеще страната да започне 
процес на намаляване на броя на авариите и за­
губите на вода, е необходимо възприемането на 
трайна политика за подмяна на водопроводната 
мрежа. Важен фактор при планирането на ин­
вестициите за подмяна на водопроводната мрежа 
е остойностяването на дейностите по подмяна, 
реконструкция и модернизация на мрежата според 
диаметрите на водопроводите, които следва да 
бъдат изградени.
От горната таблица се вижда, че основната част 
от водопроводната мрежа в страната е изградена 
преди 1980 г., тоест технически обоснованият екс­
плоатационен период на водопроводите, изградени 
през този период главно от етернитови, стоманени 
и поцинковани тръби, отдавна е изтекъл.
Аргумент в подкрепа на твърдението за лошото 
състояние на водопроводната мрежа е броят на 
авариите. Анализът на този индикатор, направен 
на базата на информацията, залегнала в бизнес 
плановете на 50 ВиК оператори, показва, че около 
20 % от авариите са по довеждащите водопроводи 
и около 80 % – по разпределителната мрежа.
Таблица 2.13. Таблица за броя на авариите на км водо­
проводна мрежа по Басейнови дирекции през 2007 г.
Брой ава­
р и и / к м 
довежда­
щи водо­
проводи
Брой ава­
р и и / к м 
разпреде­
л и т е л н а 
мрежа
Б р о й 
аварии/ 
км общо 
водопро­
води
Дунавски район
0.62
1.07
0.94
Черноморски
 район
0.80
1.47
1.21
Източнобело­
морски район
0.46
1.43
1.09
Западнобеломор­
ски район
0.68
2.69
1.83
Общо
0.62
1.33
1.09
Фиг. 2.5. Брой аварии на км водопроводна мре­
жа за 2007 г.
От таблицата по-горе и фигурата се вижда, че 
броят на авариите на километър водопроводна 
мрежа средно за страната е 1.09 аварии/км, което 
е много над възприетия европейски стандарт – 0.15.
Загубите на вода по водопроводната мрежа също 
дават функционална характеристика на нейното 
състояние. По данни от бизнес плановете на ВиК 
операторите бе анализирана информация за про­
цента на загубите на вода по мрежата. Резултатът 
е обобщен в таблицата по-долу.
Таблица 2.14. Общи загуби на вода във водопро­
водната мрежа през 2007 г.
Басейн
Загуби на вода (%)
Дунавски район
60.40
Черноморски район
57.83
Източнобеломорски район
58.25
Западнобеломорски район
65.92
Общо
59.86