Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 57

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  57
(2) Не се допуска работа на котли без вклю-
чени или с неефективно работещи пепелоуло-
вители. Изключение се прави само за режими-
те на пускане и спиране на котлите съгласно
експлоатационната инструкция.
Чл. 465. (1) Концентрацията на пепел в из-
хвърляните в атмосферата димни газове не може
да превишава нормата за допустима емисия на
прах, отговаряща на топлинната мощност на
котела, съгласно действащите норми за допус-
тими емисии (концентрации в отпадъчни газо-
ве) на вредни вещества, изпускани в атмосфер-
ния въздух от неподвижни източници.
(2) Измерванията на емисиите на летяща
пепел след пепелоуловителите се извършват
съгласно Наредба № 6 от 1999 г. за реда и начи-
на за измерване на емисиите на вредни вещес-
тва, изпускани в атмосферния въздух от обекти
с неподвижни източници (обн., ДВ, бр. 31 от
1999 г.; изм., бр. 52 от 2000 г.).
(3) Контролни измервания за определяне
ефективността на пепелоотделяне се провеж-
дат задължително преди и след ремонт на пепе-
лоуловителите от упълномощени лаборатории.
(4) Пепелоуловителите се подлагат на кон-
тролно изпитване за проверка на тяхната ек-
сплоатационна ефективност най-малко вед-
нъж в годината.
(5) Пепелоуловителите се изпитват и след
основен ремонт, и след всяка реконструкция.
Чл. 466. Режимите на работа на пепелоуло-
вителите се контролират за спазване на:
1. за електрофилтрите—оптималните пара-
метри на електрозахранване и режимите за
изтръскване на електродите;
2. за мокрите пепелоуловители—оптимал-
ния разход на оросяваща вода и температурата
на газовете след апаратите, която трябва да бъде
по-висока с 15 °С от температурата на точката
на оросяване на димните газове;
3. за механичните пепелоуловители—опти-
малното аеродинамично съпротивление на
апаратите.
Чл. 467. (1) Поддържането на пепелоулови-
телите се извършва съгласно изискванията на
завода производител и местните условия на
работа.
(2) Изправността на пепелоуловителните
инсталации се констатира с документиране в
оперативните дневници.
Чл. 468. При разпалване на котлите с течно
гориво/газ се спазват следните изисквания:
1. да бъде изключено високото напрежение
на електрофилтрите;
2. да работят механизмите за изтръскване
на електродните системи;
3. да бъде включена системата за контрол на
работата на електрофилтъра и наличието на
пепел в бункерите;
4. да се подава вода в пепелосмивните апара-
ти на електрофилтрите и батерийните циклони;
5. да се подава въздух в апаратите на систе-
мата за пневматично пепелоотделяне;
6. да се подава вода за оросяване в мокрите
пепелоуловителни инсталации.
Чл. 469. (1) Между отделните секции на пе-
пелоуловителите се осигурява равномерно раз-
пределение на газовете.
(2) Не се допуска използването на обходни
газопроводи на пепелоуловителите.
Чл. 470. (1) Не се допуска експлоатацията на
котли, електрофилтрите на които работят с по-
малко от 50 на сто от токоизправителните агре-
гати за електрозахранване.
(2) Не се разрешава експлоатация на мокри
пепелоуловители без подаването в тях на оро-
сяваща вода.
Чл. 471. (1) Топлоизолацията и отоплението
на изолаторните кутии и бункерите се подър-
жат в изправност.
(2) Вътрешните повърхности на пепелоуло-
вителите и газопроводите е необходимо да бъ-
дат защитени от корозия.
Чл. 472. (1) При спиране на парогенераторите
за 3 и повече денонощия електрофилтрите се ог-
леждат и се почистват от пепелни отложения.
(2) Сухите пепелоуловители периодично се
почистват от пепелни отложения с помощта на
сгъстен въздух или вода.
Чл. 473. (1) Сигнализацията за нивото на
пепелта в бункерите на електрофилтрите не се
допуска да бъде изключвана при работа на елек-
трофилтрите.
(2) Използването на бункерите на пепелоу-
ловителите за натрупване на уловената пепел
не се допуска. Пепелта се отделя от бункерите
непрекъснато.
Чл. 474. (1) При повишаване на температура-
та на изходящите димни газове над тази на входя-
щите димни газове на електрофилтрите се изк-
лючва високото напрежение на всички полета.
(2) При откриване на огнище на пожар в елек-
трофилтъра котелът се спира и се започва ра-
бота по отстраняване на аварийната ситуация.
Чл. 475. Ремонтите и прегледите на елек-
трофилтрите се провеждат едновременно с тези
на котела.
Раздел II
Инсталации за извозване на сгурията и пепелта
и места за тяхното складиране—сгуроотвали
Чл. 476. Инсталациите за извозване на сгу-
рията и пепелта и местата на тяхното складира-
не (сгуроотвалите) се поддържат в състояние,
което осигурява:
1. своевременно, непрекъснато и икономич-
но отвеждане и складиране на сгурията и пе-
пелта в сгуроотвала;
2. сигурност на съоръженията на вътрешни-
те и външните инсталации за извозване на сгу-
рията и пепелта;
3. рационално използване на работния обем
на сгуроотвала;
4. предпазване от замърсяване със сгурия,
пепел и отпадни води на околната среда.
Чл. 477. Експлоатацията на системите за
хидравлично и сухо сгуропепелоотделяне се
организира в режими, които осигуряват:
1. оптимални разходи на вода, въздух и елек-
троенергия;