Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 53

Б Р О Й  81
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  53
Чл. 423. Водохимичният режим (ВХР) оси-
гурява експлоатационна сигурност и икономич-
на работа на съоръженията, като не се допуска
образуване на отложения, шлам, биологични
обраствания или протичане на корозия по тях
от страна на топлоносителя или работния флу-
ид (вода, пара, кондензат), както и замърсява-
не на околната среда.
Чл. 424. Водохимичният режим се управ-
лява и контролира от специализирано звено в
структурата на ТЕЦ и топлопреносното пред-
приятие.
Чл. 425. (1) Водохимичният режим на съо-
ръженията се задава с проекта. Той се настрой-
ва и коригира по време на пусковите и гаранци-
онните изпитвания или при специализирани из-
следвания. На основание на резултатите от нас-
тройването и на действащата техническа нор-
мативна уредба се съставя експлоатационна
инструкция по ВХР.
(2) Новоизграждащите се или реконструи-
рани съоръжения трябва да отговарят на изис-
кванията на наредбата.
Чл. 426. При експлоатацията на енергийни-
те съоръжения не се допускат:
1. пускане, спиране и промени на парамет-
рите на работа, които могат да предизвикат
изменение на ВХР и влошаване на показатели-
те за качество на вода, пара и кондензат;
2. изменения в проектните схеми или кон-
струкция на съоръженията, които могат да пов-
лияят отрицателно на работата на водоподгот-
вителните или кондензатоочистващите инста-
лации, на инсталациите за корекционна обра-
ботка на водата и на системите за технологичен
контрол и управление, свързани с ВХР.
Чл. 427. (1) Инсталациите за очистване от
отложения и инсталациите за консервация на
съоръженията се поддържат постоянно в изп-
равност и готовност за работа.
(2) Извършените прегледи на съоръжени-
ята и тръбопроводите, взетите и анализира-
ните проби и образци, разследваните наруше-
ния и аварии, свързани с ВХР, се регистрират
и документират.
Раздел II
Водоподготовка и корекционно обработване
на водата
Чл. 428. Водоподготовката, корекционното
обработване на водата, обработването и отвеж-
дането на технологичните отпадъчни води се
извършват при спазване на проектните техно-
логии, техническите изисквания за експлоата-
ция на енергийните съоръжения и нормите за
опазване на околната среда.
Чл. 429. За корекционно обработване на во-
дата в топлофикационните системи не се разре-
шава използването на токсични реагенти.
Чл. 430. Системите за автоматизация на ос-
новните технологични процеси на водоподго-
товка и очистване на кондензати, за корекци-
онно обработване на водата и за контрол и уп-
равление на ВХР по време на експлоатацията
осигуряват зададените режими и се поддържат
въведени в действие.
Чл. 431. Не се разрешава експлоатацията на
основните съоръжения при неизправни инста-
лации за корекционно обработване на водата и
без извършване на химичен контрол.
Чл. 432. Съоръженията и помещенията, ко-
ито са свързани с работата и съхраняването на
агресивни и опасни реагенти, се експлоатират
съгласно нормативните разпоредби и правила-
та за безопасна работа.
Чл. 433. (1) На всички съоръжения, инстала-
ции, апарати, тръбопроводи, арматура, строи-
телни конструкции, резервоари и др., които са
в контакт с агресивна среда, се контролира
антикорозионното покритие.
(2) Не се разрешава експлоатация на съоръ-
женията при нарушаване на антикорозионното
покритие.
(3) Трасетата на подземните проводи за аг-
ресивни течности са точно обозначени и нане-
сени в кадастъра на обекта.
Раздел III
Химичен контрол
Чл. 434. Химичният контрол в електричес-
ките централи и топлопреносните мрежи се
организира и провежда съобразно прилагания
водохимичен режим, използваните горива, мас-
ла и химикали за набиране на необходимите
данни и информация относно:
1. състоянието на енергийните съоръжения
и топлопреносните мрежи, произтичащо от
процесите на корозия, образуването на накипи
и отложения по нагревните повърхности;
2. оперативната информация за показатели-
те за качество на водите, парата и кондензата,
динамиката на изменението и поддържането им
в зададените граници;
3. откриването и установяването на смуще-
ния в нормалната работа на съоръженията,
свързани с ВХР;
4. информацията на показателите за състава на
водата и разтворите при провеждане на воднохи-
мични промивки и консервация на съоръженията;
5. концентрацията на вредните и опасните
газове в производствените помещения и на дру-
гите обекти;
6. състава на изхвърляните в атмосферата газо-
ве и на отведените технологични отпадъчни води;
7. резултатите от входящия и текущия опе-
ративен контрол за качеството на реагенти и
химикали и техните работни разтвори, на мас-
лата и горивата.
Чл. 435. Химичният контрол се извършва по
местна инструкция на обекта, като се спазват
изискванията на действащата техническа нор-
мативна уредба.
Раздел IV
Изисквания за качеството на водата и
парата за ТЕЦ и топлопреносните мрежи
Чл. 436. (1) Показателите за качество на
водата и парата при работата на котлите и тур-
бините в топлоелектрическите централи и на
водогрейните котли и топлопреносните мрежи
съответстват на определените от проекта и
инструкциите на заводите производители.