Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 95

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  95  
г) неръждаема стомана;
д) неизолирана мед.
Връзките между метали от различно естество 
не трябва да бъдат в контакт с почвата. Препо-
ръчва се да не се използват различни метали 
и сплави.
8.3.1.2. Минималните дебелини и диаметри на 
заземителните електроди отразяват обичайните 
рискове от химични и механични увреждания. 
Тези размери обаче може да не са достатъчни 
при значителни рискове от корозия. Тези рискове 
може да се срещат в почви, където циркулират 
блуждаещи токове, например обратни постоянни 
токове от електрическа тяга, или в близост на 
инсталации за катодна защита. В такъв случай 
трябва да бъдат взети специални предпазни мерки.
8.3.1.3. Заземителите трябва да се вкопават в 
най-влажните места на почвата. Те трябва да се 
разполагат далече от сметища, където могат да 
бъдат подложени на корозия от просмуквания 
на оборски тор, течен тор, химически продукти, 
кокс и т.н., и да се изграждат далеч от оживени 
места, доколкото е възможно.
8.3.2. Оценяване на съпротивлението на 
заземителя
8.3.2.1. Проводници, вкопани хоризонтално
Приблизителното съпротивление на зазе-
мител (R), реализиран с хоризонтално вкопани 
проводници (виж таблица П7.1), може да бъде 
изчислено по формулата:
,
където:
ρ е специфичното съпротивление на почвата, 
в Ωm,
L – дължината на изкопа, заета от провод-
ници, m.
Полагането на проводниците по криволиней-
на траектория в изкопа не води до значително 
намаляване на съпротивлението на заземителя.
На практика тези проводници се полагат по 
два различни начина:
а) заземител във фундамента на сградата: елек-
тродите се полагат във фундамента като контур 
по целия периметър на сградата, дължината е 
равна на периметъра на сградата;
б) хоризонтални изкопи: проводниците се 
вкопават на дълбочина около 1 m в направени 
за целта изкопи.
Изкопите не трябва да се запълват с камъни, 
пепел или други подобни материали, за пред-
почитане е запълване с пръст, която може да 
задържа влага.
8.3.2.2. Вкопани плочи
За да се поддържа добър контакт на двете 
повърхности на плочата с почвата, се препоръчва 
плочите да се разполагат вертикално.
Плочите трябва да се вкопават така, че тех-
ният горен ръб да е разположен приблизително 
на дълбочина 1 m.
Съпротивлението (R) на заземител – плоча 
вкопана на достатъчна дълбочина, е приблизи-
телно равно на:
,
където:
ρ е специфичното съпротивление на почвата 
(в Ωm);
L – периметърът на плочата (в m).
8.3.2.3. Заземители, вкопани вертикално
Приблизителното съпротивление (R) на вер-
тикално вкопан заземител (виж таблица П7.1) 
може да бъде получено по формулата:
,
където:
ρ е специфичното съпротивление на поч-
вата, Ωm,
L – дължината на пръта или тръбата, m.
Когато съществува риск от замръзване или 
засушаване, дължината на прътите трябва да се 
увеличи с 1 m или с 2 m.
Стойността на съпротивлението на заземителя 
може да се намали чрез използване на няколко 
вертикални пръта, свързани паралелно, разполо-
жени на разстояние един от друг, съответстващо 
на дължината на един прът, когато прътовете са 
два, и на по-голямо разстояние, когато прътовете 
са повече от два.
Когато се въвеждат много дълги пръти, по-
неже почвата рядко е хомогенна, такива пръти 
може да достигнат слоеве с ниско съпротивление.
8.4. Използване на метални колони като 
заземител
Метални колони, елемент от метална кон-
струкция, вкопани на определена дълбочина в 
земята, може да се използват като заземители.
Приблизителното съпротивление (R) на вко-
пана метална колона може да бъде изчислено 
по формулата:
,
където:
L е вкопаната дължина на колоната, m;
d – диаметърът на окръжността на цилиндъра 
на колоната, m;
ρ – специфичното съпротивление на поч-
вата, Ωm.
Набор от взаимносвързани колони, разпо-
ложени около сградата, има съпротивление от 
същия порядък както това на заземители във 
фундамент.
Замонолитването в бетон не е пречка за из-
ползването на метални колони като заземители 
и не променя значително съпротивлението на 
заземителя.“
§ 21. Създава се приложение № 8 към 
чл. 45, ал. 1, т. 6:
„Приложение № 8 
към чл. 45, ал. 1, т. 6
Електроенергийна ефективност
Това приложение въвежда съществените тек-
стове от европейския хармонизиращ документ 
HD 60364-8-1:2015 „Електрически уредби за ниско 
напрежение. Част 8-1: Енергийна ефективност“.
В него са определени допълнителни изисква-
ния, мерки и препоръки с цел подобряване на 
ефективността при употребата на електрическа