Държавен вестник, бр. 96, 2009 г., стр. 21

БРОЙ  96	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  21  
4. до 200 човека – три изхода, всеки от които 
с минимална светла широчина 0,9 m, или два 
изхода, всеки от които с минимална светла 
широчина 1,2 m.
(3) Сумарната широчина на елементите на 
евакуационния път в помещения за повече от 
200 човека, отделени от останалите помеще-
ния с пожарозащитни прегради, се определя, 
както следва:
1. за помещения, разположени в полуподзем-
ни и приземни етажи – по 0,6 m на 100 човека;
2. за помещения, разположени в надземни 
етажи – по 0,8 m на 100 човека;
3. за помещения, разположени в подземни 
етажи – по 1,2 m на 100 човека.
(4) Изходите и елементите на евакуационния 
път по ал. 3 са с минимална светла единич-
на широчина 1,2 m. Когато тази широчина е 
по-голяма от 1,2 m, широчината на изходите 
се увеличава със стъпка 0,6 m (например при 
необходима широчина 1,3 m широчината на 
пътищата се приема 1,8 m).
(5) Максималната светла единична широчина 
на изходите и стълбищните рамена е 2,4 m.
(6) За помещения и етажни нива в стро-
ежи, предназначени за повече от 800 човека, 
се осигуряват най-малко три разсредоточени 
евакуационни изхода, всеки от които отвежда 
в отделна безопасна зона.
Чл. 42. (1) Светлата широчина на вратите, 
коридорите и стълбищните рамена на еваку-
ационните пътища в строежи от класове на 
функционална пожарна опасност Ф5.1 и Ф5.2 и 
броят на изходите от помещенията се определят 
в зависимост от броя на хората, категорията 
по пожарна опасност, площта на помещенията 
и етажността на строежа.
(2) Разрешава се проектирането на един 
изход със светла широчина най-малко 0,9 m в 
следните случаи:
1. за производствени и складови помещения 
от категории по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б 
с площ до 100 m2, предназначени за не повече 
от 10 човека;
2. за производствени и складови помеще-
ния от категория по пожарна опасност Ф5В с 
площ до 300 m2, предназначени за не повече 
от 50 човека;
3. за производствени помещения от катего-
рии по пожарна опасност Ф5Г и Ф5Д с площ 
до 500 m2, предназначени за не повече от 100 
човека;
4. за помещения, разположени в подземни 
етажи, с площ до 300 m2, предназначени за не 
повече от 15 човека;
5. за открити площадки над нивото на пода 
и за етажерки в помещения от категория на 
производство по пожарна опасност Ф5А и Ф5Б 
с площ до 100 m2 и в помещения от категория 
Ф5В с площ до 400 m2.
(3) Крайните евакуационни изходи от стро-
ежите с производствено предназначение се 
предвиждат на разстояние най-малко 10 m от 
апаратите и съоръженията на външните взри-
воопасни инсталации.
(4) Евакуационните стълби от открити 
площадки над нивото на прилежащия терен 
и етажерките в производствени помещения 
се отделят чрез пожарозащитна преграда без 
отвори с огнеустойчивост ЕI 30.
Чл. 43. (1) Вратите на евакуационните из-
ходи се проектират така, че да се отварят по 
посоката на движение при евакуация.
(2) На всички евакуационни врати на изходи-
те по пътищата за евакуация от помещения за 
повече от 100 човека, включително до крайните 
изходи и по маршрутите за над 100 човека се 
предвиждат брави тип „антипаник“. 
(3) Разрешава се вратите по пътя за ева-
куация, с изключение на вратите, монтирани 
на крайните изходи, да не бъдат оборудвани с 
брави тип „антипаник“, ако не са предвидени 
фиксиращи и заключващи устройства.
(4) Разрешава се вратите на балкони и пло-
щадки, на изходите от помещения от категории 
по пожарна опасност Ф5В, Ф5Г и Ф5Д и от 
помещения от друга категория, в които пре-
бивават едновременно не повече от 15 човека, 
както и вратите на изходите от складове с площ 
до 200 m2 и от санитарно-хигиенни помещения 
да се отварят обратно на посоката на движение 
при евакуация.
(5) Разрешава се проектирането на врати 
между евакуационни стълбища и коридори 
(етажни фоайета) с армирано или обикновено 
стъкло с дебелина не по-малка от 5 mm или 
със стъклопакети.
(6) При остъкляване на вратите по ал. 5 с 
обикновено стъкло в строежи за обществено 
обслужване в областта на образованието (от 
подклас Ф1.1) и в строежи за обществено 
обслужване в областта на културата и изку-
ството (от подкласове Ф2.1 и Ф2.2) стъклата 
се осигуряват срещу разпадане при разчупване.
(7) При непосредствен изход от помещение 
към стълбище се предвиждат самозатварящи 
се врати с огнеустойчивост, равна на полови-
ната от изискващата се огнеустойчивост за 
пожарозащитната преграда между стълбището 
и помещението съгласно табл. 3. 
(8) Не се разрешават въртящи се или сгъ-
ваеми врати и прегради, както и вдигащи се 
врати на изходите по пътищата за евакуация.
(9) Разрешават се плъзгащи се (отварящи 
се встрани) врати на евакуационни изходи от 
зали в строежи за обществено обслужване в 
областта на културата и изкуството (от подклас 
Ф2.1), в помещения на строежи за обществено 
обслужване в областта на общественото хранене