Държавен вестник, бр. 34, 2005 г., стр. 63

Б Р О Й  34
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  63
Чл. 228. Отоплението и вентилацията на
сградите и съоръженията на водоснабдителни-
те системи, работещи при нормални експлоа-
тационни условия, се проектират при спазване
на изискванията за проектиране на отоплител-
ни, вентилационни и климатични инсталации.
Ч А С Т  Т Р Е Т А
ИЗГРАЖДАНЕ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОА-
ТАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ СИСТЕМИ
Г л а в а  д е с е т а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 229. (1) Водоснабдителните системи се
изграждат и въвеждат в експлоатация в съот-
ветствие с издадените строителни книжа и при
спазване изискванията на правилата и норма-
тивите на тази наредба.
(2) Водоснабдителните системи се изграж-
дат при спазване изискванията на Наредба № 2
от 2004 г. за минималните изисквания за здра-
вословни и безопасни условия на труд при из-
вършване на строителни и монтажни работи
(обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г.; попр., бр. 98 от 2004 г.)
и на специфичните изисквания, посочени в пла-
на за безопасност и здраве.
(3) При изграждането на сградите и съоръ-
женията на водоснабдителните системи освен
изискванията на тази наредба се спазват и изис-
кванията на нормативните актове, в които са
определени правилата при изпълнението на
СМР и приемането на съответните видове строи-
телни конструкции.
(4) Довършителните работи и изолациите
на основните и спомагателните сгради и съо-
ръжения се изпълняват в съответствие с изис-
кванията за влагоустойчивост и корозионо-
устойчивост.
Чл. 230. Земните работи, свързани с изграж-
дането на водоснабдителните системи, се из-
вършват при спазване изискванията на Прави-
лата за приемане на земни работи и земни съо-
ръжения (БСА, кн. 6 от 1988 г.).
Чл. 231. (1) Преди започване изграждането
на елементите на водоснабдителните системи
се осъществяват входящ контрол на предвиде-
ните с проекта строителни продукти, устройст-
ва и съоръжения, проверка на документите за
удостоверяване на съответствието със същест-
вените изисквания към строежите, на целостта
на опаковките, маркировката, повърхностите
и техническата документация, за което се из-
готвят констативни актове.
(2) Не се допуска използването на строител-
ни продукти с технологични дефекти, пукнати-
ни и отклонения от допустимите стойности,
посочени в техническите им спецификации.
Чл. 232. При приемането на завършените
СМР на елементите на водоснабдителните сис-
теми се извършват необходимите огледи и из-
питвания за удостоверяване на съответствието
им с издадените строителни книжа и правилата
за изпълнение на СМР, като се съставят необ-
ходимите актове и протоколи съгласно Наред-
ба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и про-
токоли по време на строителството (обн., ДВ,
бр. 72 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г.).
Чл. 233. Разрешаването на ползването на
водоснабдителните системи и определянето на
гаранционните срокове за изпълнени СМР, съ-
оръжения и строителни обекти за отстранява-
не на скрити дефекти след приемането и въвеж-
дането им в експлоатация се извършват при
условията и по реда на Наредба № 2 от 2003 г. за
въвеждане и експлоатация на строежите в Ре-
публика България и минимални гаранционни
срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти (ДВ,
бр. 72 от 2003 г.).
Чл. 234. Техническите актове и протоколи
за приемане и въвеждане в експлоатация се
съставят преди пускането на отделен елемент
на водоснабдителната система в пробна експ-
лоатация.
Чл. 235. Елементите на водоснабдителните
системи се дезинфекцират преди въвеждането
им в експлоатация.
Чл. 236. (1) Параметрите на елементите на
водоснабдителната система, които са предвиде-
ни в проекта, реализирани при изграждането и
приети при въвеждането в експлоатация, се под-
държат чрез техническа експлоатация в процеса
на нормална експлоатация на системата.
(2) Собственикът на водоснабдителната сис-
тема определя лицата, които носят отговорност
за техническата експлоатация на отделни ней-
ни елементи.
(3) По време на техническата експлоатация
на водоснабдителната система се създава сис-
тема за техническо обслужване и ремонт на
оборудването, за което се води съответна тех-
ническа документация.
(4) При техническата експлоатация на во-
доснабдителните системи се спазват изисква-
нията на Наредба № 9 от 2004 г. за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд
при експлоатация и поддържане на водоснаб-
дителни и канализационни системи (ДВ, бр. 93
от 2004 г.).
Г л а в а  е д и н а д е с е т а
ИЗГРАЖДАНЕ, ИЗПИТВАНЕ И ЕКСПЛОА-
ТАЦИЯ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
Раздел I
Изграждане на съоръжения за водовземане
от подземни води
Чл. 237. (1) При сондиране в плаващи пясъ-
ци обсадните тръби на тръбните кладенци се
спускат преди пробиването.
(2) При сондиране в чакълести, меки и не-
устойчиви почви сондажите се укрепват едно-
временно с пробиването.
Чл. 238. (1) Не се допуска отклоняване на
сондажа спрямо вертикала, по-голямо от: