Държавен вестник, бр. 95, 2016 г., стр. 101

БРОЙ  95	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  101  
а) устройства, измерващи съответни параме-
три, като например енергия, активна мощност, 
фактор на мощността, напрежение, индикатори 
за качеството на енергията (хармонично изкри-
вяване, реактивна енергия и др.);
б) инструменти за наблюдение на системата за 
управление на енергията на сградата (система за 
комуникация и софтуер), когато са необходими 
постоянни измервания и набиране на данни.
12.3.4. Неопределеността на измерванията 
трябва да съответства на необходимата за прила-
гане на ефективни мерки. Приемливите граници 
на неопределеността при измерванията могат да 
бъдат по-големи, когато точката на измерване 
е далеч от входната точка на уредбата или от 
зоната, определена за ефективни мерки:
а) на входната точка на уредбата или на зоната, 
определена за ефективни мерки, неопределеност-
та трябва да е най-малка и да е съобразена с 
предвиденото измерване на ефективност;
б) на нивото на главното електрическо табло 
неопределеността трябва да е по-малка от 5 %;
в) на междинните разпределителни табла или 
на крайните разпределителни табла и надолу 
по веригата неопределеността трябва да е по-
малка от 10 % за интервала от 5 % до 90 % от 
номиналната стойност на измерваната величина.
12.3.5. От първостепенна важност от гледна 
точка на електроенергийната ефективност е да 
се измери първо консумацията на електрообо-
рудването. Измерване на енергията, използвана 
през кратък период от време, е необходимо, за да 
се представи като товарен график. Това трябва 
да се извърши през период от минимум 24 h, за 
да се даде реалистична прогноза на товаровия 
график. Периодът от време между измерванията 
обикновено е от 10 min до през 1 h максимум.
12.3.6. Спадът на напрежението влияе на 
електроенергийната ефективност. Там, където 
се изисква измерване на спада на напрежение, 
измерването на напрежението на уредбата 
трябва да е направено на електрооборудването 
и в изходната точка на веригата, захранваща 
електрооборудването.
12.3.7. Хармонични функции
Нелинейно електрическо оборудване, като 
например електронни системи за мощност, 
включващи системи за захранващи устройства 
(PDS), преобразуватели, непрекъсваеми токо-
захранващи устройства (UPS), други токови 
преобразуватели, електродъгови пещи, транс-
форматори и газоразрядни лампи, генерират 
изкривявания на напрежението или хармонични 
функции. Тези хармонични функции натоварват 
изолацията при претоварени кабели и трансфор-
матори, причиняват прекъсвания и смущават 
нормалната работа на много видове оборудване, 
като например компютри, телефони или рота-
ционни машини. Експлоатационният период на 
оборудването може да бъде намален.
Хармоничните функции провокират прегрява-
не и в резултат генерират допълнителни загуби 
през електрическата инсталация. Затова се пре-
поръчва измерване на хармоничните функции.
13. Непосредствени и перспективни действия
Резултатите от измерванията трябва да бъдат 
анализирани и след това да бъдат предприети 
непосредствени или перспективни действия.
Непосредствените действия водят до подо-
брения на електроенергийната ефективност в 
кратки срокове.
Перспективните действия се състоят от ана-
лиз на резултати от предишни измервания през 
определен период от време (например година) и 
оценяване на резултатите съобразно определените 
цели. Тези действия се свеждат до:
а) поддържане на съществуващи решения;
б) осъществяване на нови решения.
Енергийното управление трябва да води до 
устойчива и максимално редуцирана консумация 
на електроенергия чрез:
а) поставяне на енергоспестяващи цели;
б) проектиране на мерки за енергийно упра-
вление с цел оптимизиране на потреблението 
на електрическа енергия.“
§ 22. Наредбата е преминала процедурата 
за обмен на информация в областта на техни-
ческите регламенти по реда на Постановление 
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г. за 
организацията и координацията на обмена 
на информация за технически регламенти 
и правила за услуги на информационното 
общество и за установяване на процедурите, 
свързани с прилагането на някои национални 
технически правила за продукти, законно 
предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64 от 
2004 г.), с което е въведена Директива 98/34/
ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.
§ 23. Параграф 2 от преходните и заклю-
чителните разпоредби се изменя така:
„§ 2. Тази наредба се издава на основание 
§ 18, ал. 1 от заключителните разпоредби 
на Закона за устройство на територията във 
връзка с чл. 169, ал. 4 от същия закон.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 24. (1) Започналите производства по одо-
бряване на инвестиционен проект и издаване 
на разрешение за строеж се довършват по 
досегашния ред.
(2) За започнато производство по одобря-
ване на инвестиционен проект и издаване на 
разрешение за строеж се счита датата на вна-
сяне на инвестиционния проект за одобряване 
от компетентния орган. За започнато произ-
водство се счита и наличието на съгласуван 
идеен инвестиционен проект.
§ 25. Наредбата влиза в сила два месеца 
след обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на регионалното  
развитие и благоустройството:  
Лиляна Павлова 
Министър на енергетиката:  
Теменужка Петкова
9394