Държавен вестник, бр. 50, 2000 г., стр. 4

С Т Р .  4
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  50
(2) В случаи, които не търпят отлагане (по-
жар, стихийно бедствие, нещастни случаи), де-
журният е длъжен да вземе незабавно и само-
стоятелно необходимите мерки за ликвидира-
не на аварията, като уведоми висшестоящия
ръководител.
Чл. 27. (1) Дежурният персонал е длъжен да
обхожда и оглежда енергийните уредби и съо-
ръжения в своя участък. При обходите се кон-
тролират правилният режим на работа, състо-
янието и изправността на съоръженията, чис-
тотата на съоръженията, работните места и
помещенията, състоянието на сигналните, за-
щитните и противопожарните средства и др.
(2) Графикът за обходите и огледите се из-
готвя от отговорника за техническата експлоа-
тация на енергообзавеждането в зависимост от
местните условия. Резултатите от огледите се
записват в дневник.
Чл. 28. Дежурният персонал е длъжен пери-
одично да изпробва предупредителните и ава-
рийните сигнализации съгласно изискванията
на местни инструкции.
Чл. 29. Дежурният персонал по енергийните
уредби и съоръжения на предприятието (орга-
низацията) може да участва в авариен ремонт на
основни съоръжения само по разпореждане на
отговорника за техническата експлоатация на
енергообзавеждането и при условие че съоръже-
нията, за които е отговорен, са спрени (изклю-
чени) или се намират в резерв или авария.
Чл. 30. (1) Старши дежурният (дежурният)
уведомява ръководството за необходимостта
незабавно да се ремонтират технически неиз-
правни производствени уредби и съоръжения,
които застрашават нормалната и икономична
работа на енергийните уредби и съоръжения.
(2) При неизправност, която застрашава с
пожар, взрив или нещастен случай, старши де-
журният (дежурният) е длъжен да вземе всички
зависещи от него мерки, включително изключ-
ване на съответната електрическа уредба или
част от уредба, след което уведомява висшесто-
ящия ръководител.
Чл. 31. Старши дежурният или дежурният (в
електрическите уредби, където дежурството е ед-
нолично) носи отговорност за своевременното и
правилно записване в оперативните документи.
Чл. 32. Дежурният изпълнява безусловно
всички разпореждания и указания на висше-
стоящия дежурен, с изключение на разпореж-
данията и указанията, които явно застрашават
безопасността на хора или изправността на уред-
бите и съоръженията. При получаване на таки-
ва нареждания той е длъжен да съобщи за тях
на висшестоящия ръководител.
Чл. 33. За аварии в енергийните уредби и
съоръжения носят лична отговорност:
1. работниците, които непосредствено обс-
лужват уредбите и съоръженията (дежурен,
оперативно-ремонтен и технологичен персо-
нал)—за всяка авария или брак, предизвикани
по тяхна вина, или за неправилно отстраняване
на вече възникнали аварийни ситуации;
2. работниците, които извършват ремонт на
съоръженията—за всяка авария и брак, възник-
нали поради лошокачествено извършен ремонт;
3. инженерно-техническите работници на
предприятието (организацията)—за аварии и
брак, възникнали поради несвоевременно из-
вършен ремонт или вследствие на приети нека-
чествено ремонтирани съоръжения;
4. дежурният (старши дежурният)—за ава-
рии и брак, предизвикани по негова вина или от
подчинения му персонал;
5. персоналът по поддържането и експлоа-
тацията—за аварии и брак в работата по негова
вина или по вина на подчинените му лица в
резултат на недобра организация за извършва-
не на ремонта.
Раздел II
Оперативни превключвания в електро-
енергийни уредби
Чл. 34. (1) За осигуряване на надеждна и
безаварийна работа на електроенергийните
уредби и съоръжения се съставят работни екс-
плоатационни схеми за нормален режим на
работа на всички уредби и съоръжения, одобре-
ни от административния ръководител на пред-
приятието (организацията).
(2) При разработване на експлоатационни-
те схеми следва максимално да се използват
възможностите за бързо локализиране на въз-
никващи аварии по уредбите и съоръженията.
Чл. 35. На командните табла на подстанци-
ите (в това число на телемеханизираните) при
липса на действаща мнемонична схема се по-
ставя оперативна електрическа схема или схе-
ма-макет на електрическите уредби, на която
да са означени работните положения на всички
апарати и местата, където са поставени прено-
сими заземления с посочване на техните номе-
ра. Всички изменения в електрическите уредби
и съоръжения, както и местата на поставените
заземления се отбелязват на схемата непосред-
ствено след извършване на превключванията.
Чл. 36. Превключванията в разпределител-
ните уредби за високо напрежение и на шинни-
те системи на подстанцията се извършват по
разпореждане или с разрешение на висшестоя-
щия дежурен персонал (старши дежурния) след
получаване на разрешение от диспечера на елек-
троенергийната система, което се вписва в опе-
ративния дневник. При превключването се дър-
жи сметка за състоянието на електрическите
уредби и съоръжения и за режима на работа на
предприятието (организацията).
Чл. 37. Списъкът на лицата, които имат
право да извършват оперативни превключва-
ния, се утвърждава от отговорника за техничес-
ката експлоатация на енергообзавеждането на
предприятието (организацията).
Чл. 38. Лицето, което дава разпореждане за
извършване на превключвания на електрически-
те съоръжения, задължително проверява по опе-
ративната схема правилността и последовател-
ността на операциите. Разпорежданията се счи-
тат за изпълнени само след като се получи съоб-
щение от изпълнителя—лично или по телефона.
Чл. 39. В разпределителните уредби с напре-
жение над 1000 V всички сложни превключва-
ния (превключвания на повече от един извод или
едно присъединяване), а също и простите