Държавен вестник, бр. 81, 2000 г., стр. 64

С Т Р .  64
Д Ъ Р Ж А В Е Н   ВЕ С Т Н И К
Б Р О Й  81
тръбопроводите и инсталациите на потребите-
лите, директно включени към мрежата, и да бъде
осигурено запълването с вода на цялата мрежа.
(2) Налягането на водата, подавана в запъл-
нена мрежа, не може да бъде по-високо от нор-
малното статично налягане за същата мрежа с
повече от 100ч200 kРа.
(3) Статичното налягане се определя услов-
но за вода с температура 100 °С.
(4) В случаите, когато е възможно статич-
ното налягане в отделни участъци на топло-
преносната мрежа да се получи по-високо от
допустимото за съоръженията на топлоизточ-
ника или на потребителите, се осигурява авто-
матично разделяне на мрежата на зони, хид-
равлично изолирани и с налягане, по-ниско от
допустимото.
Чл. 545. Задължение на топлопреносното пред-
приятие е да изпълнява, контролира и осигурява:
1. настройване на съоръженията в топло-
преносната мрежа за гарантиране доставката
на топлинна енергия до потребителите в коли-
чество и с параметри съгласно договорите;
2. безопасна и сигурна работа на топлопре-
носната мрежа при нормален режим и при из-
ключване на част от потребителите;
3. използване на излишния напор в абонат-
ните станции за повишаване на хидравличната
устойчивост на топлопреносната мрежа;
4. следене на изменението и развитието на
топлинните товари на потребителите;
5. контролиране на техническото състояние
и изправността на съоръженията в абонатните
станции на потребителите.
Чл. 546. Тръбопроводите на топлопреносната
мрежа след завършване на строителството и след
извършване на основен ремонт се почистват чрез
промиване с техническа вода и дрениране.
Чл. 547. Абонатните станции на потребите-
лите работят с изправни регулатори на отопле-
нието и топлата вода и с включени разходоме-
ри за измерване на топлоенергията.
Ч А С Т  П Е Т А
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ
Г л а в а  т р и д е с е т  и  п е т а
ГЕНЕРАТОРИ И СИНХРОННИ
КОМПЕНСАТОРИ
Чл. 548. Експлоатацията на генераторите
и синхронните компенсатори се осъществява
при непрекъсната работа в допустимите ре-
жими с постоянни параметри при осигурено
надеждно действие на системите за възбуж-
дане, охлаждане, маслоснабдяване, пожаро-
гасене, устройствата за контрол, защита, ав-
томатика и диагностика.
Чл. 549. (1) Автоматичните регулатори на
възбуждане (АРВ) се поддържат постоянно
включени в работа.
(2) Изключването на АРВ или на отделни
техни елементи (ограничение на минималното
възбуждане и др.) се допуска само в случай на
ремонт или проверка на самото устройство.
(3) Настройването на АРВ и действието им са
съобразени с допустимите режими на работа на
генераторите/синхронните компенсатори, уст-
ройствата за автоматика в електрическата цен-
трала и системните регулатори на напрежение.
Чл. 550. Автоматичните регулатори на въз-
буждане и устройствата за форсировка на ра-
ботното възбуждане се настройват така, че при
определено понижение на напрежението в мре-
жата да се осигуряват:
1. максимално напрежение на възбуждане-
то не по-ниско от двукратното напрежение на
възбуждането в работен режим, ако няма нор-
мативно-технически ограничения (за по-стар
тип генератори);
2. номинална скорост на нарастване напре-
жението на възбуждане;
3. автоматично ограничаване на зададената
продължителност на форсировка.
Чл. 551. Генераторите се въвеждат в експло-
атация с работното възбуждане. По време на
експлоатацията превключването от работно на
резервно възбуждане и обратно се извършва без
изключване на генератора от мрежата.
Чл. 552. Всички генератори и синхронни ком-
пенсатори работят с постоянно включена защи-
та от пренапрежения на роторната намотка.
Чл. 553. (1) Резервните източници за снаб-
дяване с масло на уплътняващите лагери на
вала на генератори с водородно охлаждане
трябва да се включват автоматично в работа
при изключване на работния източник или при
понижаване налягането на маслото под зада-
дената граница.
(2) За резервиране на основните източници,
снабдяващи уплътняващите лагери на вала на
генератори с мощност 60 МW и повече, демп-
ферните (буферните) маслени резервоари са
включени постоянно и осигуряват масло до
пълното спиране на турбогенератора.
Чл. 554. (1) Въвеждането в експлоатация на
турбогенераторите и синхронните компенсато-
ри с водородно охлаждане след монтаж и осно-
вен ремонт се осъществява при номинално на-
лягане на водорода и с автоматично управле-
ние на действието на системата за маслоснаб-
дяване на уплътнението на вала на генератора.
(2) Забранява се работата под товар на гене-
ратори и синхронни компенсатори, които имат
непосредствено охлаждане на активните части
с водород или с водород и вода, когато корпу-
сът е запълнен с въздух, азот/ въглероден двуо-
кис, ако това не противоречи на заводската
инструкция.
(3) Кратковременна работа при въздушно
охлаждане се разрешава само в режим на пра-
зен ход без възбуждане и температура на възду-
ха в корпуса на генератора не по-висока от ука-
заната в заводската инструкция.
Чл. 555. Устройствата за пожарогасене на
генераторите и синхронните компенсатори се
поддържат в постоянна готовност за осигуря-
ване на незабавното им привеждане в действие.
Чл. 556. При пускане и по време на експло-
атация на генераторите и синхронните компен-
сатори се контролират: