Държавен вестник, бр. 23, 2009 г., стр. 47

Б Р О Й  23
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  47
местата, където е възможно пробиване на сте-
ните при затрупване на входовете или аварий-
ния изход (ако има такъв);
2. функционална схема за работата на ма-
шинното оборудване при различните режими
(ако има такова);
3. дневник за контролните проверки на про-
тиворадиационното укритие и дневник за отчи-
тане работата по извършеното обслужване на
техническото му оборудване.
Чл. 20. Контролът по поддържането на ко-
лективните средства за защита в готовност за
използване по предназначение се осъществя-
ва от Главна дирекция “Национална служба
“Гражданска защита” на Министерството на
извънредните ситуации. Състоянието на поме-
щенията, машинното оборудване, общата хер-
метизация, поддържаният температурно-влаж-
ностен режим и водената документация на
скривалищата се проверяват най-малко два
пъти в годината.
Чл. 21. (1) Поддържането на колективните
средства за защита в готовност за ползване по
предназначение се извършва от органите и ли-
цата по чл. 17, ал. 1.
(2) В изпълнение на задълженията си по ал. 1,
както и за техническото обслужване на колек-
тивните средства за защита органите и лицата
по чл. 17, ал. 1 могат да използват услугите на
юридически и физически лица, притежаващи
необходимите технически възможности и ква-
лификация.
Чл. 22. (1) Поддържането на технико-защит-
ните показатели на филтър-вентилационната
уредба на колективните средства за защита се
осигурява чрез периодични проверки.
(2) Качественото състояние на филтър-пог-
лътителите се определя чрез технически прег-
лед и контролна проверка. Техническият прег-
лед и контролната проверка се извършват вед-
нъж на 3 години, а при наводняване на колек-
тивните средства за защита или на въздуховзе-
мащите устройства филтър-поглътителите се
проверяват незабавно.
(3) Техническият преглед и контролната про-
верка се извършват от назначени от органите и
лицата по чл. 17, ал. 1 механици по защитни
съоръжения или от юридически и физически
лица, притежаващи необходимите технически
възможности и квалификация.
(4) След извършване на техническия прег-
лед и контролната проверка всички разглобяе-
ми възли на колоната на филтър-поглътители-
те се пломбират отново.
(5) Данните от техническия преглед и конт-
ролната проверка се отразяват в паспорта на
колективните средства за защита и в дневника
за отчитане на работата на филтър-вентилаци-
онната уредба.
(6) С техническия преглед на филтър-поглъ-
тителите се установява наличието на корозия,
механични повреди или други дефекти, водещи
до понижаване на експлоатационните и защит-
ните им функции.
(7) При техническия преглед се осъществя-
ва и текущ ремонт на филтър-поглътителите и
се вземат мерки за подобряване условията на
съхранението им.
(8) Качественото състояние на филтър-пог-
лътителите се определя по методика съгласно
приложение № 4.
Чл. 23. (1) За постигане на съответната сте-
пен на защита колективните средства за защи-
та се изпитват на херметичност. Изпитването
на херметичност се провежда:
1. при завършване на строителството;
2. при приемане на съоръжението от дър-
жавна приемателна комисия;
3. в процеса на експлоатация.
(2) За постигане на необходимите парамет-
ри за херметизация на съоръженията в проце-
са на строителството и на монтажните работи
се контролират изпълнението на железобетон-
ните работи, елементите, преминаващи през
херметизацията, и монолитните участъци на
ограждащата конструкция, местата на ъглите
на срещащите се под замазката конструктив-
ни елементи.
(3) При завършване строителството на съо-
ръжението в строително отношение изпитва-
нето на херметичност се провежда в пълен обем.
За получаване на достатъчно точни резултати
от изпитването е необходимо да се има предвид
условието разликата между температурите на
външния и на вътрешния въздух да не бъде по-
голяма от 10 градуса по Целзий.
(4) Изпитването се провежда от строителя и
от възложителя.
(5) Появилите се в процеса на изпитване
неплътности се отстраняват. След окончател-
ното завършване на всички монтажни работи
колективното средство за защита се изпитва
отново на херметизация.
(6) Резултатите от изпитванията на колек-
тивното средство за защита и на отделните
помещения на херметичност са неразделна
част от цялостната документация на съоръ-
жението.